Apa saja yang diatur dalam Pasal 53 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 53 menetapkan:

(1) Si.stem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana 
djmaksud dalam Pasal 51 dapat berupa siatern 
pencahayaan ala.mi dan/atau buatan dan/atau 
pencahayaan darurat sesuai dengan fungainya. 
(2) Bangunan gedung tempat tinp dan bangunan 
gedung untuk pelayanan umum harus mem.punyai 
bukaan untuk pencahavaan alami yang optimal 
disesuai.kan dengan fungsi bangunan gedung clan 
fungsi tiap-tiap ruangan dalain bangunan gedung. 
(3) Sistem pencahayaan buatan sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (11 harue memenuhi persyaratan: 
a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan 
sesuai fungsi ruang dalam dan tidak 
1ne1Limbulkan efek silau/pantule.n; 
b. ststern pencahayaan darura; hanya dipakai pa.da 
bangunan gedung fungsi h'!rt~nhl, dapat bekerja 
secara otomatis dan mempunyai tingkat 
pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; 
c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/ 
otomatis dan ditempatkan pada tempat yang 
mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan. (3) Persyaratan telmis si.stem dan kebutuluu1 ventilasi 
harue mengikuti SNI 03-6390-2000 tentang 
Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan 
Gedung atau edisi terbaru, SN! 03-6572-2001 tentang 
Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan 
Pengkondieian Udara peda Bangunan Gedung atau 
edi,;i tP.rhllru, atandar tentang tata cata perencanaan, 
pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi 
clan/atau standar teknia terkait. (lj Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pual 51 dapat berupa ventilasi 
a1ami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai 
dengan fungs:lnya. 
(2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan 
gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai 
bukaan permanen atau yang dtl~l dibuka untuk 
kepentingan ventilasi alami dan kisi-ki.si pada pintu 
clan jendela. Pasal 52 
,. (I] Sistem pengolahan dan pembuangan air 1.im.bsh/kotor 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 51 harus 
direncanaksn dan dipa.sang dengan 
mempertimbangkan jems dan tillgka.t bahayanya yang 
diV1'Ujudkan dalr.un bentuk pemilihan sistem 
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan 
yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan 
pembuangannya. 
(2) Air limbah bera.cun dan berbahaya tidak boleh 
digabung dengan air limbah rumah tangga yang 
sebelum dlbuang lee saluran terbuka harus diproses 
scsuai dengQll pedoman dan standar teknis terkait. Pasal 55 (2) Sistem air minum dalam bangunan gf'!l'lung 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (ll harus 
direncanakan dengan mempertimbangkan surnber air 
minum, lcualitas air bersih, sistem diislribusi dan 
penampungannya. 
(3) Persyaratan air minum dalain bangunan gedung 
harus mengikuti: 
a. kualitas air rninum sesuai dengan ke.tentuan 
pera.turan perundang-undangan mengenai 
persyaratan ku.alitas air minum dan Pedoman 
teknis mengenai sistem plambing; 
b. SHI 03-6481-2000 lenta.ng Sistem Plambing 2000 
at:au ediai terbaru; dan 
c. pedoman dan/atau pedoman teknis terkait. (1) Sistem sanltasi bangunan ge<lung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem air 
minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan 
dan pembuangan air limbah/lmtor, persyara.tan 
instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air 
hujan, persyaratan faailitasi sanitasi dalam bangunan 
gedung (&aluran pembuangan air kotor, ternpat 
sampah, penarnpungan sa.mpah dan/atau pengolahan 
sampah). Pasal 54 (4) Persyaratan t:eknis sistcm penrohayoan harue 
mengikuti SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi 
Energi Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan 
Oedung atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 tentang 
Tata Cara Perancangan Sist.em Pencaha.yaan Alami 
pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru, SNI 03- 
6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem 
Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung atau 
edisi terbaru d.an/ atau standar tekrus terkait. 
Po.ool 57 
(1) Sistem air hujan aebagaimana dimaksud dalam 
Pasal G4 harus direncanakan dan dipo.oo.ng dengan 
mempertimbanglcsin ketinggian permukaan air tanah, 
kemampuan tanah atau batuan dalam meloloskan air 
(penneabilitas) tanah dan ketersedi.aan jaringan 
dminase lingkungan /Kabupaten. 
(2) Setiap bangunan gedung dan peluu-.u1gannya harus 
dilcngkapi dengan siatem penyaluran air hujan baik 
dengan sistem peresapan air ke daJam tanah 
pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam surnur 
resapan sebelum diaJirkan ke jaringan drainase 
lingk.w1gan. 
(3) SI.stem penyaluran air hujan harue dipelihara untuk 
mencegah terjadinya endapan dan penyumhsltan pada 
saluran. 
(4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti 
ketentuan SHI 03-4681-2000 tentang Sistem 
Plambing 2000 atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002 
tcntang Tata Cara Perenca.na.an Sumur Re118.pan Air 
Hujan untuk Laban Pekarangan atau edisi terbaru, 
SNI 03-2459-2002 tentang Spesifdcasi Sumur 
Resapan Air Hujan untuk Laban Pekarangan atau 
edisi terbaru dan Standar tentang Tata Cara 
Perencanaan., Pemasangan dan PemeJiharaan Sist:em 
Penyaluran Air Hujan pada Bangunan Gedung atau 
Standar Baku dan/atau pedoman terkait. Pasa156 
(11 Persyaratan instalasi vs medilc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib diberlakukan di 
fasilitas pelayanan kesehat.an di rumah sakit, rumah 
perawatan, fasllltas hiperbank, klinik bersalin dan 
fasilitaa kcechatan lfl.i.nnyo.. 
(21 Poten.si bahaya kebakaran don ledakan yang 
berkaitan dP.Ylgl'n sistem perpipa.an gas medik dan 
sistem vacum gas medik hams dipertimbangkan pad.a 
saat perancangan, pemasangan, pengujian, 
pengopera.sian dan pemeldsaraannya. 
(31 Persyaratan instansl gas medik barus n1engikuti SNI 
03-7011 ·2004 tent.ang Keselamatan pada Bangunsin 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau edisi terbaru 
dan/atau standar baku/pedoman teknis terkait. (3) Persyaratan telalis sistem air limbah harus mengi.kuti 
SNI 03--6481-2000 tentang Sistem Plambing 2000 
a.tau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 tent.Ang Tata 
Cara Pereneanaan Ta.ngki Septik dengan Sistem 
Resapan atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 
tentang Spesifikasi dan Pemasangan Perangkap Bau 
atau edisi terbaru dim/ atau atandar teknis terkait.