Jelaskan isi kandungan Pasal 35 dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, ketentuan pada BAB I - V, Pasal 35 berbunyi:

(1) Untuk menunjang tingkat efektif itas ketahanan api atas 
struktur bangunan, dipersyaratkan memiliki sistem 
springkler otomatik dengan syarat pemasangan sebagai 
berikut : 
a. untuk semua jenis bangunan termasuk lapangan 
parkir terbuka dalam bangunan campuran dan tidak 
termasuk bangunan terpisah , pemasangan springkler 
dilakukan terhadap bangunan yang memiliki 
ketinggi an > 14 m (lebih dari empat belas meter ) atau 
jumlah lantai > 4 (lebih dari empat) lantai ; 
b. untuk jenis b angunan pertokoan , pemasangan 
springkler dilakukan pada kompartemen kebakaran 
dengan ketentuan luas lantai > 3.500 m2 (lebih dari 
tiga ribu lima ratus meter persegi) dan v olume 
ruangan > 21.000 m3 (lebih dari dua puluh satu ribu 
meter kubik); 
c. untuk jenis b angunan Rumah Sakit , pemasangan 
springkler dilakukan terhadap bangunan yang 
memiliki l ebih dari 2 (dua) lantai ; 
d. untuk jenis b angunan ruang pertemuan umum, 
pertunjukan dan teater , pemasangan springkler 
dilakukan terhadap bangunan yang memiliki Luas 
panggung dan belakang panggung > 200 m2 (lebih 
dari dua ratus meter persegi) ; 
e. untuk jenis b angunan konstruksi atrium , 
pemasangan springkler dilakukan terhadap setiap 
bangunan ber atrium ; 
f. untuk ... 
32 
 
f. untuk jenis b angunan berukuran besar yang 
terpisah , pemasangan springkler dilakukan dengan 
mengikuti luas bangunan dengan ukuran paling 
besar 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) 
dan volume 10 8.000 m3 (seratus delapan ribu meter 
kubik) dan semua jenis bangunan de ngan luas lantai 
> 18.000 m2 (lebih besar da ri delapan belas ribu 
meter persegi) dan volume 10.8000 m3 (seratus 
delapan ribu meter kubik); 
g. untuk jenis b angunan ruang park ir dan/atau selain 
parkir terbuka , pemasangan springkler dilakukan 
apabila ruang park ir dan/atau selain parkir terbuka 
menampung lebih da ri 40 (empat puluh) kendaraan ; 
h. untuk jenis b angunan dengan resiko kebakaran 
sangat tinggi seperti hanggar pesawat terbang dan 
pabrik pembuatan barang rotan dan 
penyimpanannya , pemasangan springkler dilakukan 
terhadap salah satu kompartemen yaitu luas lantai 
melebihi 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atau 
volume > 12.000 m³ (lebih dari dua belas ribu meter 
kubik) . 
(2) Pemasangan springkler sebagaimana dimaksud pada 
harus sesuai dengan tingkat klasifikasi bahaya 
hunian, yang meliputi: 
a. klasifikasi bahaya ringan ; 
b. klasifikasi bahaya sedang kelompok I, kelompok II, 
kelompok III; dan 
c. klasifikasi bahaya berat . 
(3) Batasan jarak paling jauh antar kepala sprinkler , untuk 
jenis kepala sprinkler pancaran ke atas maupun jenis 
pancaran ke bawah, baik pada cabang maupun antar 
cabang adalah: 
a. kelas bahaya ringan dan sedang 4,6 m (empat koma 
enam meter ); 
b. bahaya berat 3,7 m (tiga koma tujuh meter ). 
(4) Batasan ... 
 
33 
 
(4) Batasan cakupan untuk tiap kepala springkler 
berdasarkan kelas bahaya sesuai dengan ketentuan 
untuk jenis kon struksi pada : 
a. konstruksi tidak terhalang (kayu) : 
1) kelas bahaya kebakaran ringan adalah 18,5 m2 
(delapan belas koma lima meter persegi) ; 
2) kelas bahaya sedang adalah 12 m2 (dua belas 
meter persegi) ; dan 
3) kelas bahaya berat adalah 9,25 m2 (sembilan 
koma dua lima meter persegi) . 
b. konstruksi yang terhalang dan bahan tidak terbakar : 
1) kelas bahaya kebakaran ringan adalah 18,5 m2 
(delapan belas koma lima meter persegi) ; 
2) kelas bahaya kebakaran sedang adalah 12 m2 
(dua belas meter persegi) ; dan 
3) kelas bahaya kebakaran berat adalah 9,25 m2 
(sembilan koma dua lima meter persegi) . 
c. konstruksi yang terhalang dan bahan mudah 
terbakar : 
1) kelas bahaya kebakaran ringan 1 5,5 m2 (lima 
belas koma lima meter persegi) ; 
2) kelas bahaya kebakaran sedang 12 m2 (dua belas 
meter persegi) ; dan 
3) kelas bahaya kebakaran berat 9,25 m2 (sembilan 
koma dua lima meter persegi) . 
(5) Ketentuan mengenai k lasifikasi bahaya berat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengikuti ketentuan 
kurva kepadatan pancaran springkler (dalam liter/menit) 
terhadap luas operasional springkler dalam m² (meter 
persegi ) berdasarkan masing -masing kelas bahaya atau 
sesuai dengan SNI. 
 
 
Bagian ... 
 
 
34 
 
Bagian Ketujuh 
Ketentuan Teknis dan Jenis Alat Proteksi Kebakaran 
pada SPBU dan SPBE