Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, khususnya BAB I - V, Pasal 17, memuat:

(1) Hidran kota atau hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 2) huruf a adalah pipa hidran yang 
memiliki sambungan kebakaran ( siamesse connections ) 
dengan ukuran 2 ,5 in (dua koma lima inci) dan bertipe 
kopling. 
(2) Pemasangan p ipa hidran sebagaimana dimaksud pada 
, merupakan bagian dari s istem pipa tegak dan 
selang ( stand pipe and hose reel ) untuk pemadaman 
kebakaran . 
(3) Pipa hidran kota atau hidran halaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. tekanan mulut hidran paling sedikit 38 liter/detik 
pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar serta mampu 
mengalirkan air paling kurang selama 30 (tiga puluh) 
menit ; 
b. jarak terpanjang antar hidran untuk lingkungan 
perumahan paling jauh 200 m (dua ratus meter ); dan 
c. jarak terpanjang antar hidran untuk bangunan 
rumah /gedung paling jauh 50 m (lima puluh meter ). 
(4) Untuk pemasangan pipa seb agaimana dimaksud pada 
dilaksanakan dengan berpedoman kepada 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan/atau 
SNI.