Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 33 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, pada BAB I - V, Pasal 33 menjelaskan:

(1) Kualifikasi s istem alarm kebakaran , adalah sebagai 
berikut : 
a. inisiasi sinyal alarm manual; 
b. inisiasi sinyal alarm otomatik; 
c. pemantauan kondisi sistem pemadaman kebakaran 
yang abnormal; 
d. aktivasi sistem pemadaman kebakaran; 
e. aktivasi fungsi keselamatan kebakaran; 
f. dapat melakukan komunikasi melalui penggunaan 
suara/alarm pada kondisi darurat; 
g. merupakan sistem kombinasi; dan 
h. merupakan sistem yang terintegrasi . 
(2) Untuk bangunan gedung yang disyaratkan oleh Dinas 
untuk menggunakan sistem alarm atau detektor 
kebakaran otomatis dalam pemasangannya berpedoman 
pada ketentuan yang diatur dalam SNI. 
(3) Sistem alarm kebakara n sebagaimana dimaksud pada 
yang melayani 2 (dua) atau lebih zona kebakaran 
harus mampu mengidentifikasi lokasi kebakaran dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk l uas lantai lebih dari 1860 m² (seribu delapan 
ratus enam puluh meter persegi) , lantai harus dibagi 
menjadi zona deteksi seluas 1860 m² (seribu delapan 
ratus enam puluh meter persegi) atau kurang , terbagi 
dengan penzonaan konsisten terhadap penghalang 
asap dan api yang terdapat pada lantai tersebut; 
b. untuk l uas lantai lebih dari 1860 m2 (seribu delapan 
ratus enam puluh meter persegi), tidak dibagi dalam 
penghalang asap dan api, penzonaan deteksi 
ditentukan berdasarkan hasil kajian atas persetujuan 
Dinas ; 
c. untuk s aklar aliran air pada sistem springkler yang 
digunakan pada lantai jamak d engan luas lebih dari 
1860 m2 (seribu delapan ratus enam puluh meter 
persegi) atau luas tidak konsisten dengan sistem 
deteksi yang ada , penzonaan perlu dilakukan secara 
individual; 
d. detektor ... 
30 
 
d. detektor asap yang dipasang dalam dakting sistem 
pengkondisian udara yang digunakan pada lantai 
jamak dengan luas >1860 m2 (lebih dari seribu 
delapan ratus enam puluh meter persegi) atau luas 
tidak konsisten dengan sistem deteksi yang ada , 
penzonaan perlu dilakukan secara individual; 
e. untuk l uas l antai > 1860 m2 (lebih dari seribu delapan 
ratus enam puluh meter persegi), penambahan zona 
diperlukan dengan panjang setiap zona tidak lebih 
dari 91 m (sembilan puluh satu meter ) di setiap arah, 
apabila bangunan dilengkapi springkler seluruhnya, 
daerah zona alarm harus sama dengan daerah zona 
springkler tersebut . 
 
Bagian Ke enam 
Klasifikasi Tingkat Ketahanan Api