Apa norma yang terkandung dalam Pasal  142 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  142, memuat:

(1) Tata cara pelaksanaan tugas Pengkaji Teknis untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) dan telah 
memiliki PBG untuk penerbitan SLF pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a meliputi tahapan:
a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
b. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar Bangunan 
Gedung terbangun (as-built draunngs) J PBG, dan kondisi Bangunan 
Gedung dengan Standar Teknis;
c. melakukan analisis dan evaluasi basil pemeriksaan kesesuaian an tar 
gambar Bangunan Gedung terbangun (as-built draunngs) y PBG, dan 
kondisi Bangunan Gedung dengan Standar Teknis; dan
d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelaikan 
fungsi Bangunan Gedung.
(2) Dalam ....
- 79 -
(2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun {as-built drawings) 
tidak sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung dinyatakan 
telah memenuhi Standar Teknis, Pengkaji Teknis menyusun laporan hasil 
pemeriksaan dan rekomendasi pengajuan permohonan perubahan PBG.
(3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun [as-built drawings) 
sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung memerlukan 
Pemeliharaan dan Perawatan terhadap kerusakan ringan, Pengkaji Teknis 
menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pemeliharaan dan 
Perawatan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan terkait Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
(4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c menyatakan bahwa gambar Bangunan Gedung terbangun (os- 
built drawings) tidak sesuai dengan PBG dan kondisi Bangunan Gedung 
dinyatakan tidak memenuhi Standar Teknis, Pengkaji Teknis menyusun 
laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penyesuaian Bangunan 
Gedung dan pengajuan permohonan perubahan PBG.
(5) Pengkaji Teknis melakukan verifikasi terhadap Pemeliharaan dan 
Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyesuaian 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
dilaksanakan oleh Pemilik atau Pengguna.