Apa bunyi lengkap Pasal  155 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  155 dinyatakan:

(1) Pemeriksaan sistem utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 
huruf c meliputi sistem:
a. air bersih;
b. pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
c. pembuangan kotoran dan sampah; dan
d. pengelolaan air hujan.
(2) Pemeriksaan sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi:
a. sumber air bersih;
b. sistem distribusi air bersih;
c. kualitas air bersih; dan
d. debit air bersih.
(3) Pemeriksaan sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan metode:
a. pengukuran menggunakan peralatan;
b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
c. pemeriksaan ....
-89-
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)c.
b.
c.
b.
c.
d.pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan 
gambar terbangun {as-buUt draurings) ;
d. uji kualitas air bersih; dan
e. pendokumentasian.
Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian [testing and 
commissioning) .
Pemeriksaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. peralatan saniter dan instalasi saluran masuk [inlet) atau saluran 
keluar [outlet);
sistem jaringan pembuangan air kotor dan/atau air limbah; dan 
sistem penampungan dan pengolahan air kotor dan/atau air limbah.
Pemeriksaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan metode: 
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun; 
uji kualitas air limbah; dan 
pendokumentasian.
Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian [testing and 
commissioning) .
Pemeriksaan sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. saluran masuk [inlet) pembuangan kotoran dan sampah;
b. penampungan sementara kotoran dan sampah dalam persil; dan
c. pengolahan kotoran dan sampah dalam persil.
Pemeriksaan sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan metode:
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun; dan
c. pendokumentasian .
(10) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian [testing and 
commissioning) .
(11) Pemeriksaan sistem pengelolaan air hujan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d meliputi:
a. sistem tangkapan air hujan;
b. sistem penyaluran air hujan, termasuk pipa tegak dan drainase dalam 
persil;
c. sistem ....
n-rrr- r-i?n,"ni,r fir-\
-90-
c. sistem penampungan, pengolahan, peresapan, dan pembuangan air 
hujan; dan/atau
d. sistem pemanfaatan air hujan.
(12) Pemeriksaan sistem pengelolaan air hujan sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dengan metode:
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kenisakan;
b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan 
gambar terbangun {as-built drawings); dan
c. pendokumentasian.
(13) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian [testing and 
commissioning) .