Apa bunyi lengkap Pasal 28 dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, pada BAB I - V, Pasal 28 dinyatakan:

(1) Dalam hal APAR akan digunakan harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. klasifikasi ; 
b. daya padam (Rating) ; dan 
c. kinerja APAR . 
(2) APAR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
terdaftar , diberi label dan memenuhi semua persyaratan 
yang berlaku. 
(3) APAR yang akan digunakan untuk mencegah dan 
menanggulangi kebakaran disyaratkan terdapat pada : 
a. ruang perawatan kesehatan ambulatori ; 
b. apartemen dan rumah susun ; 
c. gedung pertemuan , 
d. gedung bisnis ; 
e. ruang perawatan harian ; 
f. ruang tahanan dalam Lembaga pemasyarakatan ; 
g. gedung pendidikan ; 
h. gedung pelayanan kesehatan ; 
i. gedung hotel dan asrama ; 
j. gedung industr i; 
k. gedung wisma dan rumah singgah ; 
l. gedung perdagangan ; 
m. gedung perawatan dan rumah tinggal ; dan 
n. gudang . 
(4) Untuk APAR yang berada pada apartemen dan rumah 
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
dapat diletakkan pada lokasi bagian luar atau lokasi 
bagian dalam bangunan gedung dengan jarak lintasan 
23 m (dua puluh tiga meter) ke unit pemadam api . 
(5) Apabila ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c berada di luar bangunan gedung tidak 
disyaratkan adanya APAR 
(6) Untuk ... 
 
25 
 
(6) Untuk APAR yang berada pada ruang tahanan dalam 
Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf f, dapat diletakkan pada lokasi /ruang staf 
dan akses menuju APAR dapat dikunci . 
(7) Untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf n, apabila isi nya berupa forklift, truk industri 
bertenaga atau operator kereta, APAR harus dipasang 
pada lokasi yang mudah dijangkau . 
(8) Penggunan APAR pada Gudang tidak perlukan apabila : 
a. setiap kendaraan yang digunakan telah dilengkapi 
dengan APAR dan telah di rekomendasi oleh Dinas; 
b. setiap kendaraan telah dilengkapi dengan alat 
pemadam kebakaran dengan jenis/ukuran 5 kg, 40 A, 
80 B dan 80 C, dipasang dengan pengikat yang telah 
ditentukan jenisnya oleh pabrik atau perusahaan 
pembuat alat pemadam kebakaran dan/ atau telah 
diperiksa oleh Dinas; 
c. tersedia di lapangan tidak kurang dari 2 (dua) buah 
APAR cadangan yang berdaya padam sama atau 
memiliki kapasitas lebih besar untuk menggantikan 
APAR yang sudah guna kan; 
d. memiliki Operator kendaraan terlatih dalam 
penggunaan APAR ; dan 
e. pemeriksaan APAR yang terpasang pada kendaraan 
dilakukan setiap hari. 
 
Paragraf 2 
Jenis Kebakaran