Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan 
Penyelamatan Kota Ambon.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Alarm Kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan sinyal 
setelah kebakaran terdeteksi.
8. Sinyal adalah suatu isyarat/tanda/indikasi status yang dikomunikasikan 
secara elektrik atau cara lain.
9. Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm ) adalah suatu 
detektor asap terdiri dari sebuah rakitan yang menggabungkan sebuah 
pernindai [sensor), komponen kontrol dan peralatan alarm suara dalam 
satu unit beroperasi dari salah satu, sebuah sumber daya yang terletak 
didalam unit tersebut atau yang diperoleh pada titik instalasi.
10. Sistem Pasokan Daya Listrik adalah sumber energi listrik yang memberi 
daya listrik cukup untuk menjalankan sistem, berasal dari sumber daya 
utama dan darurat.
11. Detektor Panas adalah alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju 
kenaikan temperatur yang tidak normal.
12. Detektor Asap adalah alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau 
tidak terlihat dari suatu pembakaran oleh mata.
13. Detektor Jenis Sampel Udara (Air Samping) adalah detektor terdiri dari 
suatu jaringan pemipaan yang ditarik dari detektor kedaerah/ruangan 
yang diproteksi. Sebuah fan di dalam rumah detektor menarik uadara 
dari daerah/ruangan yang diproteksi kembali kedetektor melalui lubang 
sampel udara dipemipaan. pada detektor ini udara dianalisa untuk 
produk pembakaran.
14. Detektor nyala api adalah alat yang mendeteksi sinar inflamerah, 
ultraviolet atau radiasi yang terdiri dari dari sebuah nyala api (Flame).
15. Detektor kamera adalah detektor kebakaran otomatis yang berfungsi 
sebagai detektor nyala api dan asap serta dapat menampilkan gambar 
visual secara spontan.
16. Detektor gas kebakaran adalah detektor yang mendeteksi gas yang 
dihasilkan sebuah kebakaran dan bukan detektor untuk mendeteksi 
kebocoran gas.
17. Peralatan inisiasi (initiation Device) adalah suatu komponen sistem yang 
memulai transmisi dari suatu perubahan kondisi, seperti dalam sebuah 
detektor asap, titik panggil manual atau saklar pengawas (supervisory).
18. Sirkit peralatan inisiasai adalah suatu sirkit kemana peralatan inisiasi 
manual atau otomatis tersambung dimana isyarat/tanda yang di terima 
tidak mengidentifikasi peralatan individual yang beroperasi.
19. Peralatan notifikasi (notification appliance) adalah suatu komponen sistim 
seperti buah bel, terompet, pengeras suara atau peragaan cahaya atau 
teks yang menyediakan keluaran yang dapat di dengar, diraba atau 
dilihat atau setiap kombinasi dari padanya.
20. Sirkit peralatan notifikasi adalah suatu sirkit atau jalur yang langsung 
tersambung ke peralatan notifikasi.
21. Sistim komonikasi suara/alaram darurat adalah fasilitas terdeteksi 
manual atau otomatis untuk memulai dan mendistribusikan instruksi 
suara dan juga singal waspada dan evakuasi sehubungan dengan sebuah 
darurat kebakaran ke penghuni bangunan gedung.
22. Jarak antara (spacing) adalah ukuran dimensi jarak antara detektor 
kebakaran secara horizontal, berkaitan dengan jangkauan deteksi yang di 
perbolehkan.
23. Kabel adalah hantaran berisolasi dan/atau berselubung yang di gunakan 
dalam sistim deteksi dan alaram kebakaran yang memenuhi persyaratan.
24. Langit-langit adalah permukaan atas dari suatu ruangan, tanpa 
mempermasalahkan ketinggian. Daerah dengan suatu langit-langit, yang 
di gantung (“suspended ceiling”) akan mempunyai dua langit-langit, satu 
terlihat dari lantai dan satu lagi berada di atas langit-langit yang di 
gantung.
25. Langit-langit rata (smooth ceiling) adalah permukaan langit-langit yang 
tidak di selah oleh projeksi/tonjolan kontinyu seperti kasau padat, balok 
atau cerobong udara, menjorok lebih dari 100 mm di bawah langit-langit.
26. Ketinggian langit-langit adalah ketinggian dari lantai yang menerus dari 
suatu ruangan ke langit- langit yang menerus dari ruang tersebut.
27. Panel kontrol alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang 
menerima masukan dari peralatan alarm kebakaran otomatis dan manual 
dan mungkin memasok daya keperalatan deteksi. Panel mungkin juga 
menyediakan tranfer daya ke peralatan notifikasi dan transfer kondisi ke 
peralatan yang tersambung ke panel, meneruskan ke fasilitas lain terkait 
dan lain-lain. panel kontrol dapat terdiri dari satu panel saja, dapat pula 
terdiri dari beberapa panel kontrol.
28. Panel bantu (annunciator) adalah sebuah panel/ unit yang berisi satu 
atau lebih lampu indikator, peragaan alfanumerik atau cara lain yang 
sebanding di mana setiap indikasi memberikan informasi status tentang 
suatu sirkit, kondisi atau lokasi.
29. Peralatan bantu instalasi adalah Komponen dan Peralatan bantu dan 
instalasi seperti pipa konduit, kotak hubung/terminal box, klem 
penyanggah dan lain-lain.
30. Titik Panggil Manual adalah alat yang dioperasikan secara manual guna 
memberi isyarat adanya kebakaran.
31. Sistem sprinkle Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja 
secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Alarm Palsu (Nuisance Alarm) adalah suatu singnal yang disebabkan oleh 
kerusakan mekanik, cacat produksi, instalasi yang tidak sesuai atau 
ketidak sempumaan pemeliharaan, inaupun suatu alarm teraktivasi oleh 
sebab tertentu tanpa dapat diketahui sumbernya.
33. Supervisi Otomatis adalah sebuah status yang terindikasi memulai 
komunikasi sumber listrik dan sejenisnya.
34. Lebel ( Labeled) adalah peralatan atau bahan yang terhadapnya sudah 
dilengkapi dengan lebel, simbol atau tanda indentifikasi lainnya dari 
suatu organisasi/institusi yang diakui oleh dinas dan berurusan dengan 
evalusi produk, yang tetap melakukan pemeriksaan produk terhadap 
produk dan peralatan atau bahan yang dilebel dan dengan pelebelan ini 
manufaktur menunjukan kesesuaian terhadap standar atau kinerja yang 
berlaku dengan cara yang dipersyaratkan.
35. Terdafatar (Listed) adalah peralatan atau bahan yang tercantum dalam 
suatu aaftar yang diterbitkan oleh suatu organisasi/institusi yang diakui 
oleh dinas, organisasi/institusi ini berurusan dengan evaluasi produk 
dan yang tetap melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap produk 
peralatan dan bahan.
36. Perancangan adalah Proses untuk membuat dan menciptakan objek barn 
dengan memperhitungkan aspek fungsi, estektik, kode, stantard dan 
berbagai macam asepk lainnya.
37. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan pemasangan yang mengikuti 
dokumen perancangan dan/atau perubahannya agar sesuai dengan kode 
dan standar yang berlaku, serta memperhatikan aspek setelah terpasang.
38. Pemeriksaan adalah inspeksi berkala secara visual yang diisyaratkan dari 
sistem atau bagian sistem proteksi kebakaran untuk verifikasi bahwa 
sistem tampak dalam kondisi beroperasi dan bebas dari kerusakan fisik.
39. Pengujian adalah uji coba berkala yang diisyaratkan dilakukan untuk 
menjamin operasi otomatis atau manual sistem proteksi kebakaran dan 
untuk mendeteksi ketidak sempurnaan proteksi kebakaran yang tidak 
tampak pada saat pemeriksaan.
40. Pemeliharaan adalah Perawatan pencegahan ( Preventive maintenance) dan 
perbaikan ( Corrective maintenance ) berklala yang disyaratkan untuk 
mempertahankan fungsi optimal dari sistem atau bagian dari sistem 
proteksi kebakaran.
41. Pemerikasaan, Pengujian dan pemeliharaan adalah sebuah program 
pemeliharaan dan sistem proteksi kebakaran yang disediakan oleh 
kontraktor berkualifikasi atau perwakilan pemilik/pengguna bangunan 
gedung berkualifikasi dimana semua komponen sistem proteksi 
kebakaran diperikasa, diujicoba dan dipelihara pada waktu yang 
disyaratkan. Progaram ini termasuk membuat dan menyimpan catatan 
pemeliharaan ( record keeping).
42. Pertimbangan khusus lainya adalah pertimbangan yang memerlukan 
kajian lebih mendalam untuk penyesuain jenis pemasangan alarm yang 
ideal sesuai dengan ruangan yang diporoteksi.
43. Spasi Terdaftar ( Listed Spacing) adalah spasi detektor yang tercantum 
dalam rekomendasi pabrikan/manufaktur.
44. Sirkit Cabang Terdeteksi adalah pasokan daya dari PLN atau dari sebuah 
diesel generator set dimana seorang personil yang khusus terlatibertugas 
setiap waktu atau kombinasi dari keduanya.
45. Rak kabel adalah tempat kedudukan kabel instalasi listrik yang terbuat 
dari alumanium, besi atau baja dan dipasang pada bangunan gedung 
agar kabel tertata rapi dan mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
46. Rakitan kabel adalah susunan/jaringan kabel instalasi listrik yang dibuat 
sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.