Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 pada Pasal  151?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  151 menyebutkan bahwa:

(1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan keselamatan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) huruf a dilaksanakan 
untuk mengetahui kondisi nyata mengenai:
a. sistem struktur Bangunan Gedung;
b. sistem proteksi kebakaran;
c. sistem proteksi petir;
d. sistem instalasi listrik; dan
e. jalur evakuasi [mean of egress).
(2) Pemeriksaan sistem struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. komponen struktur utama, yaitu fondasi, kolom, balok, pelat lantai, 
rangka atap, dinding inti (core wall), dan basemen; dan
b. komponen struktur lainnya, paling sedikit meliputi dinding pemikul 
dan penahan geser [bearing and shear waU), pengaku [bracing, 
dan/atau peredam getaran (damper).
(3) Pemeriksaan sistem struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
a. pengamatan visual terhadap kondisi struktur terbangun dan 
kerusakan;
b. pengukuran dimensi menggunakan peralatan;
c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun;
d. indikasi mutu beton dengan menggunakan metode uji nondestruktif; 
dan
e. pendokumentasian.
(4) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode:
a. penggunaan peralatan destruktif;
b. pengujian kekuatan material, kemampuan struktur mendukung 
beban, dan/atau daya dukung tanah; dan/atau
c. analisis pemodelan struktur Bangunan Gedung,
(5) Pemeriksaan ....
-86-
(5) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
huruf b meliputi:
a. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran yang 
merupakan akses mobil pemadam kebakaran pada lingkungan 
Bangunan Gedung, akses petugas pemadam kebakaran ke 
lingkungan, akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan 
Gedung, dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
b. sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, eksit, keandalan 
sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur 
terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, 
jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit 
pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, 
penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, 
rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi Pengguna, area 
tempat berlindung [refuge area), titik berkumpul, dan lift kebakaran;
c. sistem proteksi pasif yang merupakan pintu dan jendela tahan api, 
penghalang api, partisi penghalang asap, penghalang asap, dan 
atrium;
d. sistem proteksi aktif yang merupakan sistem pipa tegak, sistem 
pemercik putar (sprinkler] otomatis, pompa pemadam kebakaran, 
penyediaan air, alat pemadam api ringan, sistem deteksi kebakaran, 
sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, serta ventilasi 
mekanis dan sistem pengendali asap; dan
e. manajemen proteksi kebakaran yang merupakan unit manajemen 
kebakaran, organisasi proteksi kebakaran, tata laksana operasional, 
dan sumber daya manusia.
(6) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dengan metode:
a. pengukuran menggunakan peralatan;
b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun; dan
d. pendokumentasian.
(7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode:
a. pengetesan dan pengujian [testing and commissioning) ; dan/atau
b. simulasi evakuasi darurat secara langsung atau menggunakan 
perangkat lunak [software).
(8) Pemeriksaan sistem proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi:
a. sistem kepala penangkal petir atau terminasi udara;
b. sistem hantaran penangkal petir atau konduktor penyalur; dan
c. sistem pembumian atau terminasi bumi.
(9) Pemeriksaan sistem proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dilakukan dengan metode:
a. pengamatan ....
-87-
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
b. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun; dan
c. pendokumentasian.
(10) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (testing and 
commissioning) .
(11) Pemeriksaan sistem instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi:
a. sumber listrik;
b. panel listrik;
c. instalasi listrik; dan
d. sistem pembumian.
(12) Pemeriksaan sistem instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11) dilakukan dengan metode:
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
b. pemeriksaan dengan menggunakan penginderaan panas (thermal 
image) dan peralatan pengukuran listrik;
c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan 
gambar sesuai dengan terbangun; dan
d. pendokumentasian.
(13) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pengkaji Teknis 
dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (testing and 
commissioning) .