Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 Pasal 81?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Januari 2019 . 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 
 
 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 14 September 2018 
Plt. WALI KOTA BANDUNG , 
TTD. 
ODED MOHAMAD DANIAL 
 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 14 September 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG , 
TTD. 
 DADANG SUPRIATNA 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 55 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM 
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 
 H. BAMBANG SUHARI, S.H. 
 NIP. 19650715 198603 1 027 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS 
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 
 
1. Tabel Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Kelas A dengan Klasifikasi 
Bahaya Kebakaran 
 
NO. KRITERIA HUNIAN BAHAYA 
RINGAN HUNIAN BAHAYA 
SEDANG HUNIAN BAHAYA 
BERAT 
1 Daya padam minimum Alat 
pemadam tunggal 2 – A* 
 2 – A* 
 4 – A*1 
 
2 Luas lantai maksimum per 
unit rating 278 m² 
 139 m² 
 31m² 
 
3 Luas lantai maksimum per 
unit Alat pemadam. 100 m² *2 100 m² *2 100 m² *2 
4 Jarak tempuh maksimum 
untuk meraih Alat pemadam. 23 m 
 20 m 
 15 m 
 
 
Keterangan: 
*) sampai dengan 2 (dua) APAR jenis air, setiap kemampuan 1 -A, dapat digunakan untuk 
memenuhi persyaratan kemampuan 1 (satu) APAR 2 -A. 
*1) 2 (dua) APAR jenis air dengan kapasitas 9 liter (2½ gallon), dapat digunakan untuk 
memenuhi persyaratan 1 (satu) APAR dengan kemampuan 4 -A. 
*2) ukuran paling kecil alat pemadam untuk bahaya kebakaran , harus disediakan dengan 
dasar tabel dan alat pemadam harus ditempatkan sehingga jarak tempuh paling jauh 
antar alat pemadam dengan hunian tidak melebihi jarak sebagaimana ditentukan 
dalam tabel. 
 
 
2. Tabel Penempatan Alat Pemadam Kelas B pada Lokasi Bangunan Gedung, 
Ukuran Paling Kecil Alat Pemada m dan Jarak Tempuh Paling Jauh Menuju 
Alat Pemadam Kebakaran 
 
NO. JENIS BAHAYA RATING DASAR MINIMUM 
ALAT PEMADAM JARAK TEMPUH 
MAKSIMUM MENUJU 
ALAT PEMADAM 
1 Ringan 5 - B 
10 - B 9 
15 
2 Sedang 10 - B 
20 - B 9 
15 
3 Berat ( Ekstra ) 40 - B 
80 - B 9 
15 
 
Keterangan : 
1. untuk menangani bahaya kebakaran ringan, k emampuan petugas pemadam dalam 
menangani bahaya kebakaran ditunjukkan dengan adanya ketersediaan waktu yang 
cukup dalam pemadaman kebakaran, misalnya kebakaran terjadi akibat tumpahan 
cairan ; 
2. untuk menangani bahaya kebakaran sedang yang disebabkan oleh cairan mudah 
terbakar dan dapat larut dalam air, paling sedikit daya kemampuan APAR harus 
memiliki rating dasar minimum dan APAR harus ditempatkan pada jarak paling jauh 
tidak melebihi jarak tempu h; 
3. untuk menangani bahaya kebakaran khusus /berat , paling sedikit daya kemampuan 
APAR harus memiliki rating dasar minimum dan ditempatkan pada jarak tempuh paling 
jauh tidak melebihi jarak tempuh . 
 
 LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 
 
 NOMOR : 1205 Tahun 2018 
 TANGGAL : 14 September 2018 
2 
 
3. Tabel Penyediaan Sistem Deteksi Dan /Atau Alarm Menurut Fun gsi, Jumlah 
Dan Luas Lantai Pada Bangunan Gedung 
 
Kelompok 
Fungsi Kelas Hunian Fungsi 
Bangunan 
gedung Jumlah 
lantai Jumlah luas 
minimu m/lantai 
(m2) Sistem Deteksi 
dan Alarm 
1 2 3 4 5 6 
1a Bangunan gedung 
Hunian Tunggal Rumah tinggal 1 - - 
1b Bangunan ge dung 
Hunian Asrama/Kos/Ru 
mah 
Tamu/Hostel 
(luas < 300 m2) 1 300 - 
2 Bangunan gedung 
Hunian Terdiri dari 2 
atau lebih unit 
hunian (RUKO) 1 T.A.B (M) (S) 
2 ~ 4 T.A.B (M)dan (S) 
- - - 
3 Bangunan gedung 
Hunian di luar 2 Asrama,Hotel, 
Rumah 
Lansia/Cac at, 
dan lain -lain 1 T.A.B (M) 
2 ~ 4 T.A.B (M) 
> 4 T.A,B (O) 
4 Bangunan gedung 
hunian campuran Tempat tinggal 
dalam 
bangunan 
gedung kelas 5, 
6, 7, 8 dan 9 1 T.A.B (M) 
2 ~ 4 T.A.B (O) 
> 4 T.A,B (O) 
5 Bangunan gedung 
kantor Usaha 
profesional , 
komersial, dan 
lain-lain 1 400 (M) 
2 ~ 4 200 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
6 Bangunan gedung 
perdagangan Rumah makan, 
toko, salon, 
pasar, dan lain -
lain 1 400 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
7 Bangunan gedung 
penyimpanan/gudang Tempat parkir 
umum, gudang 1 400 (M) 
2 ~ 4 200 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
8 Bangunan gedung 
Lab/Industri/Pabrik Produksi, 
perakitan, 
pengepakan, 
dan lain -lain 1 400 (M) 
2 ~ 4 200 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
9a Bangunan gedung 
umum Perawatan 
Kesehatan, 
Laboratorium 
Medis 1 T.A.B (M) 
2 ~ 4 T.A.B (O) 
> 4 T.A.B (O) 
9b Bangunan gedung 
umum Pertemuan, 
peribadatan, 
pendidikan, 
budaya, 
laboratorium 1 400 (M) 
2 ~ 4 200 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
10a Struktur, bukan 
hunian Garasi pribadi 1 400 (M) 
2 ~ 4 200 (M) 
> 4 T.A.B (O) 
 
Keterangan : 
T.A.B = Tidak Ada Batas 
(M) = Manual 
(S) = Detektor asap berdiri sendiri ( single station smoke detector ) 
(O) = Otomatik 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4. Tabel Klasifikasi Tingkat Ketahanan Api Pada Konstruksi, Struktur, Bahan 
dan Komponen Bangunan 
 
A. Api-Konstruksi /Struktur: 
Jumlah Lantai 
 
 
Komponen Struktur Ketahanan Api 
4 Lantai 
teratas Lantai 5 s/d 14 
dan atas Dari 
Atas Lantai 15 Dari Atas 
ke bawah Dinding Partisi 1 jam 2 jam 2 jam Dinding Luar Pemikul 1 jam 2 jam 2 jam 
Bukan 
Dinding 
Pemikul Bagian yang 
terkena api 1 jam 
Bagian lain 30 menit 
Kolom 1 jam 2 jam 3 jam 
Lantai 1 jam 2 jam 3 jam 
Balok 1 jam 2 jam 3 jam 
Atap 30 Menit 
Atap landasan heli kopter 1 Jam 1 jam 
 
 
B. Komponen Struktur Beton Bertulang: 
Jenis Komponen Ketahanan Api 
(Jam) 
3 
Jam 
(Cm) 2 
Jam 
(Cm) ½ 
Jam 
(Cm) 
Tebal Total minimum lantai Monolit, Lantai Pracetak 
“U”dan”T” (cm) 15 
 12,5 9 
Lantai balok berongga, lantai pracetak, berbentuk kotak 
atau I 12,5 
 5,0 9 
Tebal minimum penutup Balok beton tanpa lapisan 
pelindung tambahan 5,0 
 10,0 2,5 
Tebal minimum dinding tanpa pelindung tambahan 17,5 10,0 7,5 
Tebal minimum dinding dengan pelindung tambahan 
plesteran semen atau gips tebal 1,20 cm pada kedua sisi 
permukaan 17,5 
 10,0 6,5 
Tebal minimum kolom 40,0 30,0 15,0 
Tebal penutup beton minimum ada tulangan 6,5 5,0 4,0 
 
 
 
 
 
4 
 
C. Komponen Struktur Beton Pratekan: 
Jenis Komponen Ketahanan Api (Jam) 
3 Jam (Cm) 2 Jam (Cm) ½ Jam (Cm) 
Tebal Total minimum penutup beton 
pada tulangan pratekan Lantai Beton 
Pratekan 5 4 1,5 
Tebal Total minimum penutup beton 
pada tulangan pratekan Balok Beton 
Pratekan 8,5 6,5 2,5 
Tebal minimum lantai beton pratekan 15 12,5 9 
Tebal minimum Balok beton pratekan 24 18 8 
 
D. Komponen Struktur Baja: 
Jenis Komponen Ketahanan Api (Jam) 
3 Jam (Cm) 2 Jam (Cm) ½ Jam (Cm) 
Tebal Total minimum lapisan beton 
bertulang, tidak memikul beban pada 
balok baja 6,3 2,5 2,5 
Tebal Total minimum lapisan beton 
bertulang memikul beban pada balok 
baja 7,5 5 5 
Tebal Total minimum lapisan beton 
bertulang tidak memikul beban pada 
Kolom baja 5 2,5 2,5 
Tebal Total minimum lapisan beton 
bertulang memikul beban pada Kolom 
baja 7,5 5 5 
 
E. Komponen struktur bata merah, batako dan bata beton, kayu: 
 
Jenis Komponen Ketahanan Api (Jam) 
3 Jam (Cm) 2 Jam (Cm) ½ Jam (Cm) 
Struk tur Bata Merah, tebal 11cm, 
spesi I PC: 3Ps - Ok - 
Struktur Batako & Bata Beton, tebal 
10 cm, spesi 1 PC: - Ok - 
Struktur Komponen dinding rangka 
kayu dengan penutup asbes semen, 
tebal 12 mm 
Struktur Komponen lantai kayu, 
dengan langit -langit asbes semen , 
tebal 12 mm - - Ok 
 
 
 
 
 
5 
 
5. Gambar Jarak antara Bangunan 
 
 
 
 
6. Gambar posisi area operasional untuk operasi mobil pemadam kebakaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
7. Gambar penandaan area jalur masuk mobil pemadam kebakaran 
 
Tulisan “ JALUR PEMADAM KEBA KARAN – BEBASKAN “ 
Harus dibuat dengan ukuran tulisan tidak kurang dari 50 mm 
 
 
 
50 mm JALUR PEMADAM KEBAKARAN 
 50 mm 
 
BEBASKAN 
 
8. Gambar Ukuran jarak dan bobot mobil kebakaran yang harus ditahan jalur 
perkerasan: 
 
 
9. Gambar Fasilitas belokan untuk mobil kebakaran 
 
 
 
7 
 
 
10. Gambar Radius belokan untuk mobil kebakaran 
 
 
 
 
11. Gambar Posisi Jalur Akses/ Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
12. Gambar Letak Hidran Halaman Terhadap Jalur Akses Mobil Pemadam 
 
 
 
 
13. Komponen Sa f Pemadam Kebakaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
14. Tabel Karakteristik Alat Pemadam Api 
 
KARAKTERISTIK ALAT PEMADAM API 
 
NO. BAHAN PEMADAM CARA KERJA KAPASITAS KLASIFIKASI 
UL/ULC 
1 2 3 4 5 
1. AIR Tabung bertekanan 9,5 Liter 2 – A 
Tangki Pompa 5,7 Liter 1 – A 
Tangki Po mpa 9,5 Liter 2 – A 
Tangki Pompa 15,1 Liter 3 – A 
Tangki Pompa 18,9 Liter 4 – A 
2. Air ( dengan bahan 
pendingin Kalsium 
Klorida ) Catridge atau tabung bertekanan 4,73;5,7 Liter 1 – A 
Catridge atau tabung bertekanan 9,5 Liter 2 – A 
Tabung silin der 125,0 Liter 20 – A 
3. Air 
( dengan bahan 
pelembab ) Tabung Bertekanan 5,7 Liter 2 – A 
Tabung Silinder Karbon Dioksida 94,6 Liter 10 – A 
 ( Beroda ) 
Tabung Silinder Karbon Dioksida 170,3 Liter 30 – A 
 ( Beroda ) 
Tabung Silinder Karbon Dioksida 227,0 Liter 40 – A 
 ( Beroda ) 
4. Kimia Kering 
(potasiumkhlorida ) Tabung Bertekanan 0,9-1,1 Kg 5-10-B;C 
Tabung Bertekanan 2,26-4 Kg 20-40-B;C 
Tabung Bertekanan 4,5-9 Kg 40-60-B;C 
5. Kimia Kering Tabung Bertekanan 61,2 Kg 160-B;C 
 (Ammonium posfat ) Tabung Bertekanan 0,45-2,26 Kg 1-2-A dan 
 Tabung Bertekanan atau Catridge 1,13-3,8 Kg 1-4-A dan 
10-40-B;C 
 Tabung Bertekanan atau Catridge 4-7,7 Kg 2-20-A dan 
10-80-B;C 
 Tabung Bertekanan atau Catridge 7,7-13,6 kG 3-20-A dan 
30-120-B;C 
 Catridge 20,4 Kg 20-A dan 
80-B;C 
 Tabung Silinder Nitrogen atau 49,9-142,8 Kg 20-40 dan 
 Tabung Bertekanan (Beroda) 60-320-B;C 
6. Air ( Asam Soda ) Reaksi Kimia Menghasilkan 
Semburan 4,73;5,7 Liter 1 – A 
 Reaksi Kimia Menghasilkan 
Sembu ran 9,5 Liter 
 2 – A 
 Reaksi Kimia Menghasilkan 
Semburan 64,3 Liter 10 – A 
(Beroda) 
 Reaksi Kimia Menghasilkan 
Semburan 125,0 Liter 20 – A 
(Beroda) 
 Tabung Bertegangan 9,5 Liter 2-3-A;1.B 
7. Air ( Aliran Bertekanan) Cartyridge atau Tabung Bertekanan 125,0 Liter 20-A 
(Beroda) 
8. AFFF Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan 9,5 Liter 3-A-20-B 
125,0 Liter 20-A-160-B 
(Beroda) 
 
 
10 
 
1 2 3 4 5 
9. Karbon Dioksida Menyembur Sendiri 0,9-2,26 Kg 1-5-B;C 
Menyembur Sendiri 4,5-6,8 Kg 2-10-B;C 
Menyembur Sendiri 9,0 Kg 10-B;C 
Menyembur Sendiri 22,6-45,3 Kg 10-20-B;C 
(Beroda) 
10. Kimia Kering (Busa Yang 
Kompatibel) Crtridge atauTabung Bertekanan 2,1 – 4 Kg 10-20-B;C 
Crtridge atau Tabung Bertekananan 4 – 12,2 Kg 20-30-B-C 
Crtridge atauTabung Bertekanan 8,2 – 13,6 Kg 40 – 60 – B; C 
Tabung Silinder Nitrogen atau Tabung 
Bertekan 68 – 158,7 Kg 80 – 20 – B; C 
(Beroda) 
11. Kimia Kering 
(Potasium khlorida) Crtrige atau Tabung Bertekanan 1,13-2,26 Kg 10-20-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 4,3-9 Kg 40-60-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 8,8-13,6 Kg 60-80-B;C 
Tabung Bertekanan 56,7-90,7 Kg 160-B;C 
 (Beroda) 
12. Kimia Kering 
(Potasium Bikarbonat 
Bahan dasaar Urea Tabung Bertekanan 2,26-4,98 Kg 40-80-B;C 
Tabu ng Bertekanan 4-10 Kg 60-160-B;C 
Tabung Bertekanan 7,93 Kg 480-B;C 
13. Kimia Kering (Sodium 
Bikarbonat) Tabung Bertekanan 0,45-0,9 Kg 1-2-B;C 
Tabung Bertekanan 0,68-1,13 Kg 2-10-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 1,24-2,26 Kg 5-20-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 2,7-13,6 Kg 10-160-B;C 
Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan 34-158,7 Kg 40-320-B;C 
(Beroda) 
14. Kimia Kering 
(Potasium Bikarbonat) Tabung Bertekanan 0,45-0,9 Kg 1-5-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 1,02-2,26 Kg 5-20-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 2,4-4,5 Kg 10-80-B;C 
Crtrige atau Tabung Bertekanan 7,2-13,6 Kg 40-120-B;C 
Crtrige Silinder Nitrogen atau 21,7 Kg 120-B;C 
Tabung Bertekanan 56,7-142,8 Kg 80-640-B;C 
(Beroda) 
15. Bromotrifluoro Methane Tabun g Silinder Nitrogen 1,3 Kg 2-5-B;C 
16. Bromotrfluoro Methane Tabung Bertekanan 0,9-1,8 Kg 2-5-B;C 
Tabung Bertekanan 2,49-4 Kg 1-A dan 10 -B-C 
Tabung Bertekanan 5,90-9,97 Kg 1-4-A dan 
20-80-B;C 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
RESIKO JENIS KEBAKARAN MEDIA PEMADAM 
Class A Kebakaran Benda Padat mudah 
terbakar bukan logam missal: 
- Kayu 
- Kertas 
- Kain 
- Plastik 
- dll Dry Chemical Multiporse, ABC 
Soda Acid (FOAM) dan 
AFFF (FOAM) 
Class B Kebakaran benda cair mudah menyala 
dan lemak masak seperti: 
- Bensin 
- Minyak tanah 
- Vernis 
- dll Dry Chem ical Powder 
BCF (Bromoclorodiflour 
Methane) 
CO2 
Hallon 
Class C Kebakaran yang melibatkan peralatan 
bertenaga listrik Dry Chemical Powder 
BCF (Bromoclorodiflour 
Methane) 
CO2 
Hallon 
Class D Kebakaran yang melibatkan logam 
mudah terbakar seperti: 
- Magnesiu m 
- Titanium 
- dll Metal x, metal guard, dry sand 
dan bubuk pryme. 
 
15. Kurva kepadatan pancaran springkler (dalam litter/menit) terhadap luas 
operasional springkler (m²) berdasarkan kelas bahaya kebakaran hunian 
 
 
 
12 
 
 
 
 
15. Form : Permohonan Rekomendasi Pemasangan Al at Proteksi Kebakaran 
 
 
Kop Perusahaan 
 
 
Nomor : Bandung, ………………… 
Lampiran 
Perihal :
: 1 (satu) berkas 
Permohonan Rekomendasi 
Pemasangan Alat Proteksi 
Kebakaran . Kepada 
Yth. 
Kepala Dinas Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana 
Kota Bandung 
di 
 B A N D U N G 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : ……………..…………………...………………………… 
Alamat :…………. …..…………………...………………………… 
…………………… ……… Telp …………... 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 
Nama :….…………..…………………...………………………… 
Alamat :..…………. .…………………...………………………… 
…………………………… Telp ………….. … 
Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi 
Pemasangan Alat -alat Proteksi Kebakaran pada: 
Bangunan :……..…………………...………………………… 
Terletak di :……..…………………...………………………… 
Jumlah Lantai :…….……………..; Luas = ………………. M2 
Alamat :…………………………..………………………… 
…………………… ……… Telp ………….. 
Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan: 
1 Foto copy KTP; 
2 Surat Kuasa apabila dikuasakan; 
3 Ijin peruntukan penggunaan tanah dan/atau arahan teknis 
pemanfaatan ruang kota /KRK ; 
4 Gambar rencana instalasi Mekanikal dan Elektrikal; 
Meliputi : - Rencana Sistem Kebakaran 
 - Rencana Penempatan Sarana Evakuasi 
5 Gambar Site Plan; 
6 Surat Pernyataan Kesediaan Pemakaian Persediaan Air untuk 
keperluan pemadaman kebakaran d i lingkungan gedung yang 
dibangun ; 
7 Luas Per Lantai . 
 
 
Pemohon, 
 
 
( …………..……… ) 
 
 
 
13 
 
 
 
 
16. Form : Surat Pernyataan Kesediaan Pemakaian Persediaan Air 
 
SURAT PERNYATAAN 
KESEDIAAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN AIR 
 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : ………………… ……………………………… 
Jabatan : ………………………………………………… 
Alamat : ………………………………………………… 
 
Dengan ini menyatakan bahwa, kami tidak keberatan/bersedia persediaan air kami 
di gunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar apabila terjadi bahaya kebakaran 
atau darurat lainn ya di sekitar bangunan/gedung kami. 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk kepentingan tersebut di atas. 
 
 
Bandung, ………………….. 
Yang menyatakan, 
 
 
(…..……………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
17. Form : Surat Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
 
 
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
Jl. Sukabumi No. 17 Bandung 40271 
Telp. 7207113, 113, 7531847 Fax (022) 7216333 e -mail : diskarbandung@gmail.com 
 
 
SURAT REKOME NDASI 
 
Nomor : 364.01/ -DPPK 
TENTANG 
PEMASANGAN ALAT PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN KEBAKARAN 
 
KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BANDUNG 
 
Membaca : Surat dari ……………………….. Nomor: ………………… tanggal ........................, periha l 
Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tah un 2002 tentang Bangunan Gedung ; 
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 200 8 tentang Pemerintah Daerah ; 
 3. Peratu ran Daerah Kota Bandung Nomor ..... Tahun ..... tentang ....; 
 4. Keputusan Wali Kota Nomor ........; 
Memperhatikan : KRK Nomo r ……………. KRK -……………. ; 
 
MEREKOMENDASIK AN: 
 
KESATU : Kepada 
 Nama : …………………………………. 
 Alamat : …………………………………. 
 Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan 
peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada 
bangunan: ……………………………, terdiri dari …… Lantai dan Basement, 
Luas tanah/ bangunan ………………… yang terletak di Jl. ……….. No. ….., 
Bandung. 
Fungsi Bangunan untuk ……………… 
 KEDUA : Yang diberi rekomendasi wajib memenu hi persyaratan sebagai berikut : 
 a. melaksanakan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana 
tercantum dalam gambar mekan ikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang 
harus terpasang dan spesifikasinya ; 
 b. dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada Pihak 
lain untuk kepentingan yang sama. 
KETIGA : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika 
dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 
KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BANDUNG 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 LAMPIRAN … 
 : Rekomendasi Pemasangan Sarana Proteksi Kebakaran pada Bangunan 
……………………………………. 
Jl. ……………………. No. …….., Bandung 
Nomor : 364.01/ -DPPK 
Tanggal : ……………………. 
 
 
PENJELASAN SURAT REKOMENDASI SISTEM PROTEKS I KEBAKARAN 
1. Dasar perencanaan harus menggunakan standar dan peraturan yang terbaru, yakni : 
  Undang -undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis 
Penyusunan Rencana Induk S istem Proteksi Kebakaran; 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ; 
 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 2 tahun 20 12 tentang Pencegahan , 
Penanggulangan b ahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
 SNI tentang Sarana Proteksi Kebakaran tahun terakhir yang diterbitan oleh BSN (Badan 
Standarisasi Nasional). 
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 
  Menggunakan produk yang berkualitas dan telah mendapat ijin resmi dari Dinas Kebakaran 
dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung ; 
 Penentuan jenis berdasarkan daya pemadaman (rating) tipe A, B, C dan D ; 
 Area kamar, lobby dan pertemuan menggunakan jenis Dry Chemical Powder Multi Purpose 
type A B C ; 
 Area Gardu listrik, Panel kontrol dan tempat memasak / dapur, menggunakan jenis : CO² 
(Karbondioksida) atau pengganti halon ; 
 Area penyimpanan bahan bakar cair menggunakan jenis: foam / busa ; 
 Memperhatikan jarak pemasangan tiap APAR, untuk bangunan sarana umum disyaratkan 
mempunyai jarak maksimum 20 m ; 
 Pada area yang lebih dari 2.000 M² harus dilengkapi APAP (Alat Pemadam Api Portable yang 
menggunakan troli /roda) dengan kapasitas minimal 25 kg ; 
 Spesifikasi pemasangan : ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat dari 
berbagai arah, pada dinding yang tidak lembab dan berjarak 120 cm dari lantai . 
3. Sistem Sprinkler dan Hidran 
  Penempatan Hidran Box dan jarak tiap sprinkler harus memperhatikan tingkat bahaya 
kebakaran, sesuai yang tercantum dan SNI edisi terakhir ; 
 Area parkir dengan kapasitas lebih dari 40 kendaraan harus dilindungi oleh sprinkler ; 
 Menggunakan Hidran Box kelas III dengan landing valve 2,5 “ yang mengarah keluar box 
dengan posisi tegak lurus dinding ; 
 Hidran halaman kelas I ditempatkan disisi luar sepanjang jalur akses mobil pemadam dengan 
jarak maksimum 50 m ; 
 Ruang pompa dan Ruang Panel Kontrol sebaiknya tidak dibawah gedung ; 
 Tanki kebakaran (reservoir air untuk kebakaran) memiliki kapasitas untuk penggunaan selama 
45 menit ; 
 Siamesse Conection harus menggunakan 2 tipe yaitu sodok (Machino) dan gaet (Van Der 
Hyde) dengan ukuran 2,5 inchi ; 
 Menggunakan Test Drain Valve Sprinkler pada tiap zone atau lantai untuk memudahkan 
pengetesan dan pemeliharaan 
4. Sistem Penegendalian Asa p 
 Penanggulangan asap harus diperhatikan dan direncanakan sesuai SNI 03 -6571 -2001. 
 
 
 
 
17 
 
 
5. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 
  Harus memperhatikan penanggulangan false alarm ; 
 Detektor harus disesuaikan dengan kegunaan ruangan yang akan dideteksi ; 
 Meng gunakan public address system. 
6. Sarana Evakuasi 
  Pintu kebakaran harus memenuhi spesifikasi yang baik, tahan api minimal 2 jam ; 
 Tangga Darurat / Kebakaran harus berfungsi sebagaimana mestinya dan langsung menuju 
keluar area gedung tidak ke basement ; 
 Jumlah pintu keluar disesuaikan dengan perkiraan jumlah penghuni gedung minimal 2 buah 
dengan memperhatikan jarak pencapaian ; 
 Sistem tanda petunjuk dan arah jalan keluar ( signing ) harus jelas. 
 
7. Site Planning 
  Harus memperhatikan akses mobil pemadam (b eban gandar 10 ton) ; 
 Jalur akses mobil pemadam harus bisa memasuki atau mengelilingi area gedung ; 
 Tanpa portal dan polisi tidur ; 
 Akses masuk harus cukup untuk manuver mobil pemadam (radius 10,5 m). 
8. Segera menyusun design mekanikal dan elektrikal khusu snya mengenai sistem proteksi kebakaran 
untuk kami teliti lebih lanjut. 
9. Pada saat pelaksanaan harus menyertakan Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
guna pengawasan agar sesuai dengan yang direncanakan dan standar yang berlaku. 
10. Pada saat penggunaan gedung harus melaksanakan Test Commisioning bersama dengan petugas 
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana . 
11. Menyusun Fire Safety Management dan Fire Emergency Plan pada saat gedung dioperasikan. 
12. Memasang Sistem Komunikasi Inf ormasi Kebakaran (SKIK) 
Selanjutnya setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung dari awal penggunaan bangunan, semua sarana 
proteksi kebakaran yang terpasang akan diadakan pemeriksaan ulang dan diuji sesuai ketentuan 
yang berlaku oleh Petugas Dinas Kebakaran d an Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang 
dibekali dengan Surat Tug as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
LAMPIRAN … 
 : Rekomendasi Pemasangan Sarana Proteksi Kebakaran pada Bangunan 
………………………………. 
Jl. ………………………… No. ……………, Bandung 
Nomor : 364.01/ -DPPK 
Tanggal : ……………………….. 
 
 
1. Hidran Box (HB) , Sprinkler (SPR) dan Alat Pemadam Api Ringan/Berat ( Apar/b ) 
 
NO LOKASI LUAS 
(M²) ALAT PEMADAM JUMLAH 
APAR HB SPR APAR HB SPR 
M²/Bh M²/Bh M²/Bh Bh Bh Bh 
1. Basement 
 2. Lantai 1 
 3. Lantai 2 
 4. Lantai 3 
 5. Lantai 4 
 6. dst....... 
 
 Jumlah 
 
2. Alarm tombol manual & bel : ……. Titik 
3. Detector : .......... Titik 
4. Siamesse Conection : ……. Titik 
5. Pilar Hidran : …….. Titik 
6. 1 SET POMPA standar NFPA 20 . UL Listed. FM Approve terdiri dari : 
 1 buah Jockey Pump ……. GPM, Head …… m 
 1 buah Electric Pump ........... GPM, Head ……. m 
 1 buah Diesel Engine Pump ........... GPM , Head …….. m 
 1 set Panel Pompa 
 Pressure Vessel ........... Liter, ……… bar 
7. Indoor Hidran Box (IHB) Klas III NFPA 
8. Penempatan Hidran Box/Indoor Hidran Box agar mudah menjangkau seluruh area 
9. Outdoor Hidran Box (OHB) Klas III NFPA 
10. Pilar Hidrant Klas I NFP A 
11. Main Controlle Valve (MCV) untuk sprinkler 
12. Branch Controlle Valve (BCV) untuk sprinkler 
13. Pressure Reducer Valve (PRV) untuk sprinkler 
14. Sprinkler Test & Drain Valve (TDV) 
15. APAR jenis Dry Chemical Powder Multi Purpose , Foam dan CO² 
16. Pipa Black Steel ERW Sch. 40 ASTM 53 untuk pemipaan hidr an dan sprinkler 
17. Tanki air untuk kebakaran dengan kapasitas minimal ……. M³ 
 
 
 KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BANDUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
18. Form Permohonan Re komendasi Rehabilitasi Bangunan Gedung 
 
Kop Perusahaan 
 
 
Nomor : Bandung, ………………… 
Lampiran 
Perihal :
: 1 (satu) berkas 
Permohonan Rekomendasi 
Rehabilitasi Bangunan 
Gedung Kepada Yth. 
Kepala Dinas Kebakaran 
dan Penanggulangan 
Bencana Kota Bandung 
di 
 B A N D U N G 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : ……………..…………………...………………………… 
Alamat :…………. …..…………………...………………………… 
…………………… ……… Telp …………... 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 
Nama :….…………..…………………...………………………… 
Alamat :..…………..…………………...………………………… 
…………………………… Telp ………….. … 
Dengan in i mengajukan Permohonan Rekomendasi 
Rehabilitasi Bangunan Gedung pada: 
Bangunan :……..…………………...………………………… 
Terletak di :……..…………………...………………………… 
Jumlah Lantai :…….……………..; Luas = ………………. M2 
Alamat :…………………………..………………………… 
…………………… ……… Telp ………….. 
Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan: 
1 Foto copy KTP; 
2 Surat Kuasa apabila dikuasakan; 
3 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
4 Gambar Mekanikal dan Elektrikal; 
Meliputi : - Rencana Sistem Kebakaran 
 - Rencana Penempatan Sara na Evakuasi 
5 Gambar Site Plan ; 
6 Pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk 
keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang 
dibangun. 
 
 
 
Pemohon, 
 
 
 
 
( …………..……… ) 
 
 
 
 
 
20 
 
 
19. Form : Surat Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan Gedung 
 
 
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
Jl. Sukabumi No. 17 Bandung 40271 
Telp. 7207113, 113, 7531847 Fax (022) 7216333 e -mail : diskarbandung@gmail.com 
 
 
SURAT REKOMENDASI 
 
Nomor : / -DPPK 
TENTANG 
REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG 
 
KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BANDUNG 
 
Membaca : Surat dari ……………………….. nomor: ………………… tanggal ........................, perihal 
Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran. 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; 
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 200 8 tentang Pemerintah Daerah ; 
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ..... Tahun ..... tentang ........... ; 
 4. Keputusan Wali Kota Nomor ........; 
Memperhatikan : KRK Nomo r ……………. KRK -……………. ; 
 
MEREKOMENDASIK AN: 
KESATU : Kepada 
 Nama : …………………………………. 
 Alamat : …………………………………. 
 Untuk : Memasang alat pencegahan dan penangg ulangan kebakaran sesuai standar 
dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya 
kebakaran pada bangunan: ……………………………, terdiri dari …… 
Lantai dan Basement, Luas tanah/ bangunan ………………… yang terletak di 
Jl. ……….. No. ….., Bandung. 
Fungsi Bangunan untuk ……………… 
 KEDUA : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
 a. melaksanakan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rin cian 
jumlah alat yang harus terpasang dan spesifikasinya. 
 b. dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada 
Pihak lain untuk kepentingan yang sama. 
KETIGA : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak m emenuhi persyaratan dan jika 
dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 
 
KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BANDUNG 
 
 
 
 
20 
 
 
 LAMPIRAN... 
 : Rekomendasi Bangunan Bangunan Gedung ……………………………………. 
Jl. ……………………. No. …….., Bandung 
Nomor : 364.01/ -DPPK 
Tanggal : ……………………. 
 
PENJELASAN SURAT REKOMENDASI REHABILITASI BANGUNAN/ GEDUNG 
1. Dasar perencanaan harus menggunakan standar dan pera turan yang terbaru, yakni : 
  Undang -undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran; 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ; 
 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 2 tahun 20 12 tentang Pencegahan , 
Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
 SNI tentang Sarana Proteksi Kebakaran tahun terakhir yang diterbitan oleh BSN (Badan 
Standarisasi Nasional). 
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 
  Menggunakan produk yang berkualitas dan telah mendapat ijin resmi dari Dinas Kebakaran 
dan Penanggulangan Benca na Kota Bandung ; 
 Penentuan jenis berdasarkan daya pemadaman (rating) tipe A, B, C dan D ; 
 Area kamar, lobby dan pertemuan menggunakan jenis Dry Chemical Powder Multi Purpose 
type A B C ; 
 Area Gardu listrik, Panel kontrol dan tempat memasak / dapur, menggun akan jenis : CO² 
(Karbondioksida) atau pengganti halon ; 
 Area penyimpanan bahan bakar cair menggunakan jenis: foam / busa ; 
 Memperhatikan jarak pemasangan tiap APAR, untuk bangunan sarana umum disyaratkan 
mempunyai jarak maksimum 20 m ; 
 Pada area yang lebih dari 2.000 M² harus dilengkapi APAP (Alat Pemadam Api Portable yang 
menggunakan troli /roda) dengan kapasitas minimal 25 kg ; 
 Spesifikasi pemasangan : ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat dari 
berbagai arah, pada dinding yang tidak l embab dan berjarak 120 cm dari lantai . 
3. Sistem Sprinkler dan Hidran 
  Penempatan Hidran Box dan jarak tiap sprinkler harus memperhatikan tingkat bahaya 
kebakaran, sesuai yang tercantum dan SNI edisi terakhir ; 
 Area parkir dengan kapasitas lebih dari 40 kendaraan harus dilindungi oleh sprinkler ; 
 Menggunakan Hidran Box kelas III dengan landing valve 2,5 “ yang mengarah keluar box 
dengan posisi tegak lurus dinding ; 
 Hidran halaman kelas I ditempatkan disisi luar sepanjang jalur akses mobil pemadam dengan 
jarak maksimum 50 m ; 
 Ruang pompa dan Ruang Panel Kontrol sebaiknya tidak dibawah gedung ; 
 Tanki kebakaran ( reservoir air untuk kebakaran) memiliki kapasitas untuk penggunaan selama 
45 menit ; 
 Siamesse Conection harus menggunakan 2 tipe yaitu sodok (Machino) d an gaet (Van Der 
Hyde) dengan ukuran 2,5 inchi ; 
 Menggunakan Test Drain Valve Sprinkler pada tiap zone atau lantai untuk memudahkan 
pengetesan dan pemeliharaan. 
4. Sistem Penegendalian Asap 
 Penanggulangan asap harus diperhatikan dan direncanakan sesuai SNI 03 -6571 -2001. 
5. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 
  Harus memperhatikan penanggulangan false alarm ; 
 Detektor harus disesuaikan dengan kegunaan ruangan yang akan dideteksi ; 
 Menggunakan public address system . 
6. Sarana Evakuasi 
  Pintu kebakaran har us memenuhi spesifikasi yang baik, tahan api minimal 2 jam ; 
 Tangga Darurat/ Kebakaran harus berfungsi sebagaimana mestinya dan langsung menuju 
keluar area gedung tidak ke basement ; 
 Jumlah pintu keluar disesuaikan dengan perkiraan jumlah penghuni gedung paling sedikit 2 
buah pintu dengan memperhatikan jarak pencapaian ; 
 Sistem tanda p etunjuk dan arah jalan keluar ( signing ) harus jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
7. Site Planning 
  Harus memperhatikan akses mobil pemadam (beban gandar 10 ton) ; 
 Jalur akses mobil pemadam harus b isa memasuki atau mengelilingi area gedung ; 
 Tanpa portal dan polisi tidur ; 
 Akses masuk harus cukup untuk manuver mobil pemadam (radius 10,5 m). 
8. Segera menyusun design mekanikal dan elektrikal khususnya mengenai sistem proteksi kebakaran 
untuk kami te liti lebih lanjut. 
9. Pada saat pelaksanaan harus menyertakan Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
guna pengawasan agar sesuai dengan yang direncanakan dan standar yang berlaku. 
10. Pada saat penggunaan gedung harus melaksanakan Test Commis ioning bersama dengan petugas 
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana . 
11. Menyusun Fire Safety Management dan Fire Emergency Plan pada saat gedung dioperasikan. 
12. Memasang Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran (SKIK) 
Selanjutnya setiap 1 (satu) t ahun sekali terhitung dari awal penggunaan bangunan, semua sarana 
proteksi kebakaran yang terpasang akan diadakan pemeriksaan ulang dan diuji sesuai ketentuan 
yang berlaku oleh Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang 
dibekali d engan Surat Tug as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
LAMPIRAN … 
 : Rekomendasi Bangunan Gedung ………………………………. 
Jl. ………………………… No. ……………, Bandung 
Nomor : 364.01/ -DPPK 
Tanggal : ……………………….. 
 
2. Hidran Box (HB) , Sprinkler (SPR) dan Alat Pemadam Api Ringan/Berat ( Apar/b ) 
 
NO LOKASI LUAS 
(M²) ALAT PEMADAM JUMLAH 
APAR HB SPR APAR HB SPR 
M²/Bh M²/Bh M²/Bh Bh Bh Bh 
1. Basement 
 2. Lantai 1 
 3. Lantai 2 
 4. Lantai 3 
 5. Lantai 4 
 6. dst....... 
 
 Jumlah 
 
2. Alarm tombol manual & bel : ……. Titik 
3. Detector : .......... Titik 
4. Siamesse Conection : ……. Titik 
5. Pilar Hidran : …….. Titik 
6. 1 SET POMPA standar NFPA 20. UL Listed. FM Approve terdiri dari : 
 1 buah Jockey Pump ……. GPM, Head …… m 
 1 buah Electric Pump ........... GPM, Head ……. m 
 1 buah Diesel Engine Pump ........... GPM , Head …….. m 
 1 set Panel Pompa 
 Pressure Vessel ........... Liter, ……… bar 
7. Indoor Hidran Box (IHB) Klas III NFPA 
8. Penempatan Hidran Box /Indoor Hidran Box agar mudah menjangkau seluruh area 
9. Outdoor Hidran Box (OHB) Klas III NFPA 
10. Pilar Hidrant Klas I NFP A 
11. Main Controlle Valve (MCV) untuk sprinkler 
12. Branch Controlle Valve (BCV) untuk sprinkler 
13. Pressure Reducer Valve (PRV) untuk sprinkler 
14. Sprinkler Test & Drain Valve (TDV) 
15. APAR jenis Dry Chemical Powder Multi