Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI, pada BAB III - PERSYARATAN TEKNIS, Pasal 20 menjelaskan:

(1) Ketentuan teknis kabel dan Peralatan Bantu instalasi harus sesuai dengan 
peraturan dan standar yang berlaku;
(2) Ketentuan teknis kabel dan peralatan bantu instalasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jenis kabel, konduit dan 
peralatan bantu;
(3) Kabel instalasi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanik dan dipasang 
di dalam konduit/pipa metal;
(4) Kabel instalasi sirkit peralatan notifikasi dan setiap sirkit lain yang 
diperlukan untuk operasi sirkit peralatan notifikasi harus diproteksi dari 
titik keluar pada panel kontrol sampai dengan titik masuk zona notifikasi 
yang dilayani menggunakan cara sebagai berikut :
a. rakitan kabel tahan api selama 2(dua) jam pada 750° c (tujuh ratus lima 
puluh derajat celcius) pada rak kabel.
b. rakitan kabel di dalam konduit/pipa metal tahan api selama 2 (dua) jam 
pada 750° c (tujuh puluh lima derajat celcius).
c. rakitan kabel di dalam saf tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° c 
(tujuh puluh lima derajat Celsius).
d. rakitan kabel didalam tangga kebakaran tahan api selama 2 (dua) jam 
pada bangunan yang di proteksi seluruhnya oleh sistem sprinkler 
otomatis.
(5) Pipa, Kabel dan Peralatan Bantu yang di gunakan harus di berikan tanda 
sebagai berikut:
a. peralatan bantu pipa (sock, klem dan t-box) berwarna merah r=255, g=0, 
b=0; dan
b. pasangan warna kabel untuk tegangan positif berwarna merah/warna 
lebih terang dan untuk tegangan negatif berwarna hitan/warna lebih 
gelap.
Bagian Kedelapan
Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Lainnya