lo invia anche al BUS KNX (es.: `self(false)`). Attenzione nell’handler “From KNX BUS to OUTPUT”, per evitare loop. |
| `toggle`() | Inverte il valore del nodo e lo invia al BUS. Stesse cautele di `self`. |
| `node` | Oggetto nodo. |
| `RED` | Oggetto RED di Node‑RED. |
| `return (msg)` | È necessario `return msg;` per emettere il messaggio; `return;` non emette niente. |

### Dall’INPUT del flow al BUS KNX (esempi)

Invia al BUS solo se un altro GA ha valore opposto:
```javascript
const statusGA