Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay sẽ phải có những yêu cầu kỹ thuật chung như thế nào?
Yêu cầu kỹ thuật
6.1 Yêu cầu chung
6.1.1 Phải được chế tạo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
6.1.2 Dễ khởi động và vận hành.
6.1.3 Thao tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa dễ dàng.
6.1.4 Khung phải được thiết kế gọn gàng, chắc chắn để khi vận hành hạn chế rung lắc, khung được làm từ thép /hoặc chất liệu có độ bền và chống gỉ tương đương /hoặc chất liệu có độ bền tương đương và mạ hoặc sơn chống gỉ.
6.1.5 Các bộ phận tiếp xúc với nước sử dụng vật liệu chống ăn mòn.
6.1.6 Các chi tiết xiết chặt giữa các mối ghép của bơm chữa cháy khiêng tay như bu lông, đai ốc phải không bị lỏng, tuột do rung lắc trong quá trình vận hành.
6.1.7 Phải làm cùn các cạnh sắc, nhọn ở các mép và các cạnh phía bên ngoài bơm chữa cháy để hạn chế gây thương tích cho người vận hành trong quá trình sử dụng hoặc di chuyển.
6.1.8 Các bộ phận vận hành như: họng hút, họng phun, van đóng mở họng hút, họng phun của bơm chữa cháy, công tắc điện, công tắc nổ máy phải lắp đặt ở các vị trí thuận tiện sao cho dễ thao tác sử dụng, không rung lắc.
6.1.9 Bộ phận truyền động và các bộ phận khác có nhiệt độ cao dễ tiếp xúc và gây bị thương cho người vận hành phải được che phủ bằng một lớp bảo vệ.
6.1.10 Khi bơm chữa cháy hoạt động ở chế độ áp suất bằng 1,5 áp suất danh nghĩa được quy định tại Bảng 1 không bị rò rỉ, nứt, biến dạng.
6.1.11 Khối lượng khô của bơm chữa cháy được quy định Bảng 3:
6.1.12 Đồng hồ đo áp suất (áp kế, chân không kế) đảm bảo yêu cầu hoạt động tốt và phải được nhìn thấy rõ các chỉ số trong mọi điều kiện ánh sáng.