Yêu cầu kỹ thuật bơm nước chữa cháy và hệ thống phục vụ cho bơm như thế nào?
Yêu cầu kỹ thuật
...
6.3 Yêu cầu kỹ thuật bơm nước chữa cháy và hệ thống phục vụ cho bơm
...
6.3.6 Bơm mồi nước phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
a) Thời gian hút chân không mồi nước không lớn hơn 30 s ở chiều sâu hút tối thiểu 7000 mm;
b) Chiều sâu hút nước lớn nhất không nhỏ hơn 7500 mm;
c) Bơm mồi phải ngắt được sau khi hoàn thành quá trình mồi nước (dùng tay hoặc tự động).