Việc trang bị, bố trí bình khí chữa cháy tự động kích hoạt trong chung cư mini như thế nào để đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy?
Quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
5.1 Trang bị, bố trí bình chữa cháy.
...
5.1.3 Trang bị, bố trí bình khí chữa cháy tự động kích hoạt.
5.1.3.1 Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt phải phù hợp với TCVN 12314-2.
5.1.3.2 Cho phép trang bị bình khí chữa cháy tự động kích hoạt (có thiết kế bổ sung chức năng giám sát xả, tín hiệu xả phải được truyền về tủ trung tâm báo cháy) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45).