{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
|colspan="2" align="center" | Første del af HD 361-mærkningen:
|-
! Symbol !! 1. tegn. Relation til kabelstandarden
|-
| H || Kabel opfylder de harmoniserede standarder
|-
| A || Anerkendt national kabeltype
|-
! Symbol !! 2. og 3. tegn. Værdi, Uo/U
|-
| 01 || 100V/100V
|-
| 03 || 300V/300V
|-
| 05 || 300V/500V
|-
| 07 || 450V/750V
|}
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
|colspan="2" align="center" | Anden del af HD 361-mærkningen:
|-
! Symbol !! 4. tegn. Leder isoleringsmateriale
|-
! Symbol !! 5. tegn (frivillig). Yderkabelmateriale
|-
| B || etylen-propylengummi for temperaturer op til 90°C
|-
| B2 || etylen-propylengummi justeret hård
|-
| B3 || Butylgummi (isobutylenisoprengummi)
|-
| E || Polyetylen
|-
| E2 || Polyetylen, høj tæthed (HD)
|-
| E4 || Polytetraflouroetylen
|-
| E5 || Flourineret (etylen-propylen) copolymer
|-
| E6 || Etylen tetraflouroetylen copolymer
|-
| E7 || Polypropylen
|-
| G || Etylen-vinyl-acetat
|-
| J || Flettet glasfiber
|-
| J2 || Glasfiber indpakket
|-
| M || Mineralsk isolering
|-
| N || Polykloropren (eller lignende materiale)
|-
| N2 || Speciel polykloroprenforbindelse til dækning af svejsekabler ifølge HD 22.6
|-
| N4 || Klorosulfonat polyetylen- eller polykloroprenforbindelse
|-
| N5 || Nitril butadiengummi
|-
| N6 || Flourineret gummi
|-
| N7 || PVC nitril butadiengummiblanding
|-
| N8 || Speciel vandresistent polykloroprenforbindelse
|-
| Q || [[Polyurethan]]
|-
| Q2 || Polyetylen terephtalat
|-
| Q4 || Polyamid
|-
| Q5 || Polyimid
|-
| Q6 || Polyvinylidenflourid
|-
| R || Natur og/eller syntetisk gummi, som vedvarende kan tåle 60° C. F.eks. almindelig etylenpropylengummi eller lignende syntetisk [[elastomer]].
|-
| S || [[Silikone]]-gummi
|-
| T || [[Tekstil]]flet, imprægneret eller ikke, på samlet kabel
|-
| T2 || Tekstilflet, med flammeresistent forbindelse, imprægneret
|-
| T3 || Tekstillag, indpakket i eller som klisterbånd
|-
| T4 || Tekstillag, med flammeresistent forbindelse, imprægneret
|-
| T5 || Anti-korrosionsbeskyttelse
|-
| T6 || Tekstilflet, imprægneret eller ikke, på individuelle ledninger i et flerlederkabel
|-
| V || Almindelig [[Polyvinylchlorid|PVC]]
|-
| V2 || PVC-forbindelse, som vedvarende kan tåle 90° C
|-
| V3 || PVC-forbindelse til installering ved lave temperaturer
|-
| V4 || Krydsforbundet PVC
|-
| V5 || Speciel olieresistent PVCforbindelse
|-
| X || Krydsforbundet polyetylen
|-
| Z || Polyofinbaseret krydsforbundet forbindelse, som har lav udsendelse af korroderende gasser, og som er egnet til brug i kabler, som, når brændt, har lav røgudsendelse
|-
| Z1 || Polyofinbaseret [[termoplast]]forbindelse, som har lav udsendelse af korroderende gasser, og som er egnet til brug i kabler, som, når brændt, har lav røgudsendelse
|-
! Symbol !! 6. tegn (frivillig). Kappe, runde ledere og skærm
|-
| C || Runde [[kobber]]ledere
|-
| C4 || Flettet kobberskærm over samlede ledninger
|-
! Symbol !! 6. tegn fortsat (frivillig). Kappe, runde ledere og skærm
|-
| D || Har trækaflastende element bestående af en eller flere tekstilkomponenter, i centrum af det runde kabel eller i et fladt kabel
|-
| D5 || Centralt hjerte (ikke trækaflastende - kun til at bære kablet selv)
|-
| D9 || Har trækaflastende element bestående af en eller flere [[metal]]liske komponenter, i centrum af det runde kabel eller distribueret i et fladt kabel
|-
! Symbol !! 6. tegn fortsat (frivillig). Speciel konstruktion
|-
| H || Flad konstruktion af "delelige" kabler og ledere
|-
| H2 || Flad konstruktion af "udelelige" kabler og ledere
|-
| H6 || Fladkabel, som har 3 eller flere ledere, ifølge HD 359 eller EN 50214
|-
| H7 || Kabel, som har dobbelt isolationslag
|-
! Symbol !! To mulige ekstrategn. Ledermateriale
|-
| intet symbol || Kobber
|-
| -A || [[Aluminium]]
|-
! Symbol !! 7. specialtegn (frivillig hvis intet efterfølgende 8. tegn). Adskilletegn
|-
| - || Bindestreg
|-
! Symbol !! 8. tegn. Lederform
|-
| D || Fleksibel leder til anvendelse i svejsekabler HD 22 Part 6 (fleksibilitet forskellig fra Class 5 fra HD 383)
|-
| E || Meget fleksibel leder til anvendelse i svejsekabler HD 22 Part 6 (fleksibilitet forskellig fra Class 6 fra HD 383)
|-
| F || Fleksibel leder i et fleksibelt kabel eller ledning (fleksibilitet ifølge Class 5 fra HD 383)
|-
| H || Meget fleksibel leder i et fleksibelt kabel eller ledning (fleksibilitet ifølge Class 6 fra HD 383)
|-
| K || Fleksibel leder i et kabel til fast installation (fleksibilitet ifølge Class 5 fra HD 383)
|-
| R || Stiv rund leder, kordelt
|-
| U || Stiv rund leder, massiv
|-
| Y || lametta (eng. tinsel?) leder
|}
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
|colspan="2" align="center" | Tredje del af HD 361 mærkningen:
|-
! Symbol !! Adskilletegn
|-
| " " || Mellemrum (frivillig hvis ingen efterfølgende tegn)
|-
! Symbol !! Antal ledere
|-
| (tal) || Antal - antal ledere
|-
! Symbol !! Beskyttelsesleder
|-
| X || Ingen grøn/gul leder
|-
| G || En leder er grøn/gul
|-
! Symbol !! et eller flere tegn
|-
| (tal) || Nominel leder tværsnit i mm<sup>2</sup>
|-
| Y || For en metalleder hvor tværsnittet ikke specificeres
|}
Jura Filosofi Kemi Erhvervsliv Videnskab Teknologi Immaterialret Ledelse Naturvidenskab