为绿色建筑保驾护航，安全电缆发展新趋势
2020年，在中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标后，“双碳”被正式写进2021年的政府工作报告。而在今年的全国两会上，政府工作报告再次提及“双碳”，可见“双碳”的重要性。对于城市而言，如何实现“双碳”目标，绿色建筑是方向之一。建筑业作为碳排放大户，全过程碳排放量巨大、全社会占比高。在推进实现“碳达峰、碳中和”的背景下，推动建筑行业的转型升级，打造绿色建筑，已成为构建绿色发展经济体系中不可或缺的重要部分。近日，住建部印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划。文件提出，到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前“碳达峰”奠定坚实基础。绿色建筑是未来发展的趋势，尤其是一些超高层建筑，随着建筑容积率与用电负荷逐渐增加，配电功率及消防安全变得越来越重要，相应的对电线电缆提出了更高要求。安全是环保电缆的首要前提，为了保障输电、消防等相关设施的可靠运行，电缆必须具备绿色环保、高阻燃、高耐火、抗振以及高温下线路绝缘性能。否则一旦出现问题，后果将不堪设想。因此，绿色环保安全电缆为推进现代绿色智能建筑的发展提供强劲动力。一、建筑用电线电缆发展新趋势传统的普通电线电缆（如BV、VV、YJV系列），结构中绝缘或护套主要以PVC（聚氯乙烯）为主，在火灾发生时PVC混合物在受热后容易分解逸出有毒有害气体，并会产生浓烟，可能给救援工作带来一定的困难。因此，关注资源节约和有毒有害原料替代、提高产品安全性、增加产品使用周期、提倡节能减排及绿色理念贯穿产品全生命周期，将成为电线电缆发展新趋势。相对于传统PVC普通电线电缆，无卤低烟阻燃电线电缆将更能避免和减少火灾及火灾造成的二次伤害。它主要的特征为所用的材料中不含卤素，无卤、低烟、阻燃同时具备优良的短路负载能力，且在燃烧时释放的烟雾量很少。因此，采用无卤低烟电线电缆不仅可以极大的增加建筑消防安全系数，更能满足建筑材料绿色、环保的要求。绿色环保型电缆是指不含有铅、镉、六价铬、汞等重金属，不含有溴系阻燃剂，符合欧盟环保指令(RoSH)且高于其指标要求。环保电线电缆材料无污染、无毒无害，燃烧不会放出有毒物质，不产生有害的卤素气体，不产生腐蚀性气体，燃烧时发烧量少，不污染土壤的电线电缆。近年来，传统普通电线电缆市场份额不断下降，而环保型电线电缆销量却一路上升。随着国际标准IEC 60754-1、 IEC 60754-2以及国家标准GB/T 17650.1《电缆材料燃烧时卤酸气体总量的测定》、GB/T 17650.2《电缆材料燃烧时酸度和电导率的测定》的颁布，市场对安全环保意识逐渐增强，低烟无卤阻燃型电线得到了越来越多的认可，更多公共设施及高层建筑楼宇的建设选用低烟无卤阻燃产品。二、建筑用消费类电缆发展新趋势随着高层建筑物增多，国家对建筑物的供电设施，尤其是电缆在火灾环境下保持持续供电安全的能力，提出了更高的要求。当用于建筑物防火系统时，如果出现火灾，电缆的耐火性能要保证消防系统在一定时间内不能断电，为救援争取足够时间，这个时间趋势是：从90min提高到120min、150min，甚至180min。同时，对消防类电缆的耐受火焰温度也越来越高：从750℃提高到830℃，甚至950℃以上。而矿物质绝缘防火电缆的核心优势均能很好的符合国家要求：火灾中为消防系统持续供电时间达到了180min；火灾中耐火焰温度达到了950℃以上！这就驱使建筑用消防类电缆正以普通耐火类电缆向矿物质绝缘防火电缆发展。矿物质绝缘防火电缆可以满足BS 6387:2013以及BS 8491:2008中的C、W、Z的严苛试验，此标准为英国最严格的耐火性试验，它从火灾现场实际需求出发，模拟发生火灾中电缆所承受的各种考验，具有耐火、抗冲击和喷淋性能。矿物绝缘防火电缆由于其具有高防火性能，被广泛应用在超高层建筑、大型公共建筑、机场火车站、地铁隧道、各类建筑物中的消防设备及防火电梯等重要场所。矿物质绝缘防火电缆的防火功能归因于其应用的无机矿物质材料，具备高熔点，高防火性能，可保证电缆的稳定性、使用寿命和耐火性。一旦发生火灾，可以在950℃的火焰下继续保持供电不短路，给消防救援提供了宝贵时间；另一方面，大部分火灾伤亡的原因是火灾产生的烟雾中毒引起，而矿物质绝缘防火电缆全部采用无机物组成，在火焰燃烧下并不会产生烟雾、卤素和有毒气体，更加绿色和环保。火灾消防系统用矿物质绝缘防火电是实现这一目标的保障，其低烟无卤的环保特性也是安全用电发展的趋势所在。三、建筑用阻燃电缆发展新趋势根据《住房和城乡建设部关于发布国家标准〈民用建筑电气设计标准〉的公告》【2019年第314号】，《民用建筑电气设计标准》被批准为国家标准，编号为GB 51348-2019，自2020年8月1日起实施，原行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008同时废止。GB 51348-2019明确采用了GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准中的相关燃烧性能分级要求，对不同类型建筑物和场所安装敷设线缆的燃烧性能等级做出了清晰的规定。传统阻燃电缆只注重考核电缆不延燃性能，只考核停止供火后的碳化高度，即注重火灾场合电缆自身的阻燃。而高阻燃低释放燃烧B1级电缆除了考核电缆不延燃性能外，更加注重考核电缆燃烧产生的热释放速率峰值（HRR）、热释放总量（THR）、燃烧增长速率指数（FIGRA）等在火灾场合因电缆自身燃烧对外界或其他物质的影响，B1级电缆更趋向于高阻燃低释放、绿色环保的因素考虑。高阻燃低释放燃烧B1级电缆，对比传统阻燃级别的电线电缆，技术指标多了很多，要求更高，这些考核指标可更加真实地反映出电缆在实际火灾条件下的燃烧特性，对电缆燃烧性能等级的评价也将更加科学合理。不同使用性质的场所应采用不同燃烧性能的电线电缆,比如重要的公共建筑、特高层建筑以及人员密集场所，应采用较高燃烧性能等级的电线电缆。B1级电缆使阻燃安全更加严苛，并将可能产生的火灾危害降至最低。（声明：文章转载出于传递更多信息之目的，并不意味赞同其观点或证实其内容真实性，无商业用途，如涉著作事宜，请联系编辑做删除处理！）