电网规划的重点是根据城乡总体规划、电源规划、新能源规划，充分
电网规划的重点是根据城乡总体规划、电源规划、新能源规划，充分考虑地区不同的发展定位和需求，研究和制定电网整体发展战略和目标网架，立足解决现有电网存在的问题、不断优化电网结构、提高供电能力和适应性，充分考虑电网规划的可实施性，在满足电网安全可靠运行和保证供电质量前提下，应能实现电网供电能力上的合理储备、空间上的合理布局、时间上的合理过渡。
本文结合负荷分布、负荷特点、负荷增速，从供电能力、变电站布点、电网结构方面，提出220kV电网规划技术原则。
220kV电网主要承担输送电能功能，在地区电网中起“构架”作用，兼以接近分区负荷中心为重心。随着负荷密度的增大，部分大型城市已将220kV作为高压配电电压。
考虑220kV变电站地理位置和供电区域划分，实现分区供电，提高各个分区供电能力、区间互济能力、接纳电源能力，优先解决重载变电站、重载线路，达成重载变与新建变负载率新的平衡，改善薄弱输电通道，使220kV电网整体产生容量效益、互为备用效益，降低单一提高电网变电容量的投资，提高设备利用率和投资效益。
满足用电负荷增长需要，增强220kV电网的供电能力，容载比按导则控制在2.1，扣除升压变容量后控制在2.0，发展较快区域可以突破以上数据，原则上容载比不超过2.2。
220kV出线参考变电站远期规模和供电能力，兼顾事故方式下转供负荷需要，导线截面按远景输电能力需要一次选取。
(1)充分利用现有电力通道，保护好已有的通道资源并提高单位通道的输电能力，结合新建变电站解决现有老旧线路问题。
(2)结合主力电源接入，解决断面受限问题，提升供电能力和新能源接纳能力，做好小截面导线输电通道建设和输电能力受限改造。
依据远期负荷分布、负荷密度、网络规划统筹考虑变电站布点，以靠近负荷密度较大区域为宜。各个220kV变电站之间考虑保持合理距离，便于每个变电站有明确的供电范围，并应同时考虑抢先占领站址资源关键点。
用电负荷集中地区应有足够电压支撑。负荷密度较大区域可考虑220kV变电站深入城市中心供电，增强高负荷密度区网架结构，提高负荷接入能力。
220kV变电站应结合城乡规划，对于建设用地应提前布局将站址纳入地方规划予以控制。按照先城市外围，再入城市中心原则。
变电站布点考虑上下级电网之间互相备用、互相支撑。
考虑系统安全稳定性、投资效益、满足110kV变电站接入是考虑220kV网架结构的基础。
结合地区饱和负荷研究具备较高安全性、可靠性和灵活性的220kV目标网架，确定主次分明、拓扑清晰、结构坚强的骨干网架，骨干网架范围应涵盖全系统半数以上的负荷。骨干网架应满足N-1原则，对于可靠性要求高的应能满足N-1-1原则。
电源按分层、分区、分散接入电网。结合电源接入，加强优化分区电网网架，消除各级电磁环网带来的安全隐患，保障电源电力可靠送出。
随着输电网的发展和加强，应逐步简化和改造下级电压等级的网架结构，实现分层分区运行，各分区间正常方式下相对独立，各区之间具备线路检修或方式调整情况下一定的相互支援能力。新建220kV变电站应能完善区域内110kV电网结构，同时应改善110kV电网转供能力，另外还应充分发挥220kV变电站110kV间隔的利用率。
500kV电网环网后，将220kV电网解环、分区供电，降低220kV短路电流。
本信息的发电机组产品均为扬州市圣丰发电设备厂生产制造，并提供相应担保。