法电称核电厂需要加强高温天气应对能力
（以上信息来源：中核智库）高温天气对核电站的影响分析（一）发电功率的降低夏季炎热，居高不下的温度降低了核电站机组的额定发电率。其主要是因为高温的天气使得海水温度升高，进而影响了机组循环冷却水的温度，从而让其温度增高，达不到预期的效果。由于海水的温度高，在进入冷凝器后，降低了装置中蒸汽的冷却和冷凝的效率，导致了冷凝器中的真空降低，对二回路的发电效率产生了降低的影响态势。通过四个独立的热功率测量通道的功能来实时监测电站核功率。在对核电站热功率的连续运行和监测，由于核电站的中子通量探测器在连续运行期间与探测器有着并不相同的功率和穩定性，造成了监测结果的周期性波动，导致四个独立测量通道的核能功率和稳定性变化显著，增大了电站核能和热功率之间的周期性差异和对比。为了有效确保核电站反应堆安全而普遍存在的是核电站热功率控制监测系统，通常在核电站的热功率输出达到100％的时候，通过降低核电站蒸汽轮机的热功率输出温度来有效降低了核电站的热功率，并以此方式有效提高了核电站正常运行的效率和安全性。由此可知，想要使得核电站能够达到最佳的性能，在高温环境下，我们必须确保对100％热功率的控制，定期对热功率发电量进行校检并加强对核能以及其他热能的管理和控制能力，及时根据热功率的变化来对核功率进行校检，保证稳定的100％热功率，从而尽量保证核功率的发电量不出现问题。(二)温度偏高的主变绕组目前为止，正在运行的主变压器通常采用强迫油循环风冷运行方式。一般在高温季节来临之前，主变压器已经运行了很长的时间，冷却系统的换热器由于受到了飞尘和植絮的粘覆而变脏，导致降温效果持续性变差，从而造成高低压绕组温度偏高及冷却油温度偏高，使得主变压器高温报警。因此，为了及时发现异常，在夏季开始时，需要长时间对主变压器温度过高的点进行热成像分析，并按照一定规律对冷却油取样进行分析。当然，在夏季环境环境温度升高后，想要有效降低主变绕组温度，需要根据主变压器的正常运行实际情况及时的安排对主高压换热器的日常清洗处理工作，一般可以采用在线进行清洗的处理方式，即需要在主变压器正常运行时在线进行日常清洗。在线清洗过后的冷却系统在正常运行时一般可以有效地使主高压逆变绕组的温度下降8到10℃左右。(三)常规岛设备系统温度偏高夏季的高温间接对二回路系统的温度影响直接主要表现在对于发电机设备的冷却水(SRI)的温度影响。该冷却水系统绕组设有3个并联离心泵和三个热交换器，热交换器的热源通过 SEN系统冷却，在高温情况下，其影响主要体现在以下三个方面:1.温度影响发电机定子冷却水绕组系统的温度:由于发电机的定子绕组是冷却水系统，绕组定子线圈产生的大量剩余热量通过发电机离心泵的热交换器将其带走并直接通过发电机冷却水系统的调节控制阀来自动调节其温度。在该冷却水系统比发电机绕组高温度的情况下，需要直接降低发电机定子线圈绕组的温度和功率，甚至直接停止发电机的正常运行。另外如果绕组的温度高，将会直接导致发电机定子绕组线圈使用寿命的减少，从而威胁发电机运行安全。2.发电机润滑油报警控制系统发电机配有2个热交换器，并分别配有冷却水阀对发电机的冷却水温度和湿度进行自动调节，在夏季时可以达到最高的温度。在保证发电机正常运行的过程中需要时刻的关注润滑油温度的异常变化，每个润滑轴承的回油温度和每个轴承座的润滑油温度都需要时刻的关注，不能长期出现过于高温的润滑油报警或者是接近润滑油报警温度的数值。3.发电机转子氢气循环冷却系统受环境温度的上升影响，核电冷却系统采用成熟的水氢氢气循环冷却的方式，氢气只在一台发电机的定子腔室中进行循环，设置4个氢气冷却器，发电机转子的端部有一个带散热套的风扇，运行中风扇是随着发电机转子在空中转动的，依靠散热套风扇将发电机四角的氢气循环冷却器冷却后的发电机冷风吹入与发电机定转子之间的发电机腔室，然后从发电机穿出去，依次穿越发电机的冷热风室，到中间热风室后，从发电机定子腔室外边出来，后又经四角氢气冷却器的冷却进行新的氢气循环。当发电机环境温度的上升后，氢冷系统内部还设置了随着环境温度的上升而自动调整的氢气冷却系统，适应不同的环境温度。参考文献：《高温天气对核电站运行的影响及应对措施》吴昫江 核动力工程END近期文章推荐