2017版2018年消防工程师备考综合能力第一轮精讲讲义考点重点知识总结
第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章 消防法及相关法律法规 大纲要求 根据《消防法》《行政处罚法》和《刑法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《社会消防技术服务管理规定》等行政规章的有关规定，分析、判断建设工程活动和消防 产品使用以及其他消防安全管理过程中存在的消防违法行为及其相应的法律责任。
第一节 中国人民共和国消防法 一、关于消防工作的方针、原则和责任制 方针 预防为主、防消结合。
（主体） 责任制 实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。
二、关于单位的消防安全责任 总则 任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务; 任何单位参加有组织的灭火工作的义务; 机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。
单位消防 安全职责 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程， 制定灭火和应急疏散预案； 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查； 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； 组织防火检查，及时消除火灾隐患； 组织进行有针对性的消防演练； 法律、法规规定的其他消防安全职责 重点单位 消防安全 单位消防安全职责+特殊消防安全职责 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； 职责建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； 实行每日防火巡查，并建立巡查记录； 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。
其他规定 规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防 车通道进行统一管理。
规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
（三不原则） 规定任何单位都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警； 发生火灾，必须立即组织力量扑救，邻近单位应当给予支援；火灾扑灭后， 发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。
规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位，应当在整改后向公安 机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工、使用、 生产、经营。
任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。
（三停一举报） 三、关于公民在消防工作中的权利和义务 1）任何人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务；任何成年人都有参加 有组织的灭火工作的义务。
2）任何人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
（三不原则） 3）任何人发现火灾都应当立即报警；任何人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警；严禁谎 报火警。
4）火灾扑灭后，相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供 与火灾有关的情况。
5）任何人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。
大型的人员密集场所： （一）建筑总面积大于20000 平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅； （二）建筑总面积大于15000 平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅； （三）建筑总面积大于10000 平方米的宾馆、饭店、商场、市场； （四）建筑总面积大于2500 平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆， 医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂； （五）建筑总面积大于1000 平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍， 劳动密集型企业的员工集体宿舍； （六）建筑总面积大于500 平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、 桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
其他特殊建设工程： （一）设有第一条所列的人员密集场所的建设工程； （二）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； （三）本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于40000 平方米或者建筑高度超过50 其他公共建筑；（四）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程； （五）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
下列场所中，不属于大型人员密集场所的是（）。
A.建筑面积21000 的饭店 B.建筑面积1800 的医院门诊楼 C.建筑面积1100 的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580 的网吧 【参考答案】：B 【2016 年真题】某商场发生火灾时，商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务，造成一名 顾客死亡。
根据《中国人民共和国消防法》的有关规定，可依法对该现场工作人员予以处罚。
下列处罚中，正确的是（）。
五、关于公众聚集场所使用、营业前的消防安全检查 公众聚集场所：宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。
行政处罚：责令停止施工、停止使用、停产停业和罚款等。
（三停一罚） 六、关于举办大型群众性活动的消防安全要求 大型群众性活动：指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的活动。
主要有以下五类活动：体育比赛活动；演唱会、音乐会等文艺演出活动；展览、展销等活动； 游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动；人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。
承办人制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急 照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。
3）消防产品的监督管理主体：产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构。
（部门协作制度） 八、关于消防技术服务机构和执业人员 消防技术服务机构：资质执业人员：资格 九、关于法律责任的规定 行政处罚：警告、罚款、拘留、责令停产停业(停止施工、停止使用)、没收违法所得、责令停止 执业(吊销相应资质、资格)6类。
情形 法律责任 依法应当进行消防设计审核的，未经 依法审核或者审核不合格，擅自施工 万元以上30万元以下罚款。
不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量。
消防产品质量认证、消防设施检测等 消防技术服务机构出具虚假文件。
消防技术服务机构出具失实文件，给他人造成损失。
造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
虚假文件：技术服务机构故意的行为。
失实文件：技术服务机构不负责任的行为。
【2016 年真题】消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的 《建筑消防设施检测报告》。
下列罚款处罚中，正确的是（）。
3.行政处罚的原则 (1)处罚法定原则。
行政相对人享有陈述权、申辩权、申请复议权、行政诉讼权、要求行政赔偿的权利以及要求举行听证的权利。
权利保障需二公，罚教结合依法定，一事一罚才公平。
4.行政处罚的程序 一般程序 程序：受案——调查取证——告知——听取申辩——质证——决定 听证程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。
简易程序 适用于违法事实确凿并有法定依据，当场作出的对公民处以警告或较少 罚款的行政处罚。
5.违法处罚的法律责任 追究刑事责任、给予行政处分。
七、中华人民共和国刑法 罪名 立案标准 刑罚 （一）失火罪 定义：由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。
2）公共财产或他人财产直接经济损失 50 万元以上。
3）10 户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的。
5）其他造成严重后果的情形。
重：3年以上7年以下有期徒刑； （二）消防责任事故罪 定义：违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝 执行，造成严重后果，危害公共安全的行为。
2）直接经济损失50 万元以上。
同（一）失火罪 （三）重大 责任事故 定义：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
3）发生矿山生产安全事故，造成直接 同（一）失火罪 经济损失100 万元以上的。
（四）强令违章 冒险作业罪 定义：强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他 严重后果的行为。
同(三)重大责任事故罪 年以下有期徒刑或者拘役（五）重大劳动 安全事故罪 定义：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
同(三)重大责任事故罪 同（一）失火罪 （六）大型群众 性活动重大安全事故罪 定义：举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
3）其他造成严重后果的情形。
同（一）失火罪 （七）工程重大 安全事故罪 定义：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定， 降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
同（六）大型群众性活动重大安全事 年以上10年以下，并处罚 年以下或拘役，并处罚金;【2016 年真题】某建筑进行内部装修，一名电工违章电焊施工作业，结果引发火灾，造成3 亡。
下列定罪中，正确的是（）。
第三节 部门规章 部部门规章：《公共娱乐场所消防安全管理规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理第12页/共505页 规定》、《社会消防安全教育培训规定》、《建设工程消防监督管理规定》、《消防监督检查规定》《火灾事故调查规定》、《消防产品监督管理规定》、《社会消防技术服务管理规定》、《专业技术考试违纪违规行为处理规定》。
一、公共娱乐场所消防安全管理规定 公共娱乐场所：向公众开放的影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；舞厅、卡拉OK 厅等歌舞 娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；游艺、游乐场所；保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所等室内场所。
负责人：经营者 2.公共娱乐场所的消防安全技术及管理要求 禁止性条款： 公共娱乐场所在营业时，不得超过额定人数等。
3.公共娱乐场所及其从业人员的消防安全管理责任 指定专人在营业期间、营业结束后进行安全巡视检查工作。
2)确定逐级消防安全责任，批准实施消防 安全制度和保障消防安全的操作规程。
4)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改， 及时处理涉及消防安全的重大问题。
4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工 5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好 有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
5)根据消防法规的规定建立专职消防队、 义务消防队。
6)组织制定符合本单位实际的灭火和应急 疏散预案，并实施演练。
另外，消防安全管理人应当 定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。
（六）加强防火检查，落实火灾隐患整改 单位类型 巡查频率 消防安全重点单位 每日 公众聚集场所营业期间 至少每两小时一次 医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园 加强夜间防火巡查 机关、团体、事业单位 至少每季度进行一次 其他单位 至少每月进行一次第14页/共505页 （七）开展消防宣传教育培训和疏散演练 情形 要求 消防安全培 消防安全重点单位对每名员工至少每年一次 公众聚集场所 至少每半年一次 新上岗和进入新岗位的员工 上岗前的消防安全培训 演练预案 消防安全重点单位 至少每半年一次 其他单位 至少每年一次 【2015 年真题】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61 【参考答案】：B【解析】机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行 一次防火检查。
（积极检查） 【2015年真题】消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每（）进行一次演练。
D、半年【参考答案】：D 【解析】消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练；其他单位至少每年组织一次 演练。
三、社会消防安全教育培训规定 社会或个人消防安全专业培训机构，经省级教育行政部门或人力资源和社会保障部门依法批准，并到省级民政部门申请民办非企业单位登记。
四、建设工程消防监督管理规定 适用范围：适用于新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防监督管理;不适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设 活动。
（四）专家评审制度 对2／3以上评审专家同意的特殊消防设计文件，公安机关消防机构可以作为消防设计审核的依据。
（2009 年出台） 【2016 年真题】某单位在县城新建一个商场，依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。
（2012 年出台） 五、消防监督检查规定 适用范围 有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户，纳入消防监督检查范围。
（四）火灾隐患判定 其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形等情形之一的，应当确定为火灾隐患。
六、火灾事故调查规定 （一）调查任务 调查火灾原因，统计火灾损失，依法对火灾事故做出处理，总结火灾教训。
（二）管辖分工 火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。
（三）调查程序 调查程序 情形 调查人员 简易调查程序 具有规定情形的火灾事故 一名 一般调查程序 除适用简易程序外的其他火灾事故 不得少于两人 （四）复核 当事人对火灾事故认定有异议的，可以自火灾事故认定书送达之日起15 日内，向上一级公安机关 消防机构提出书面复核申请；对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的，向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。
七、消防产品监督管理规定 八、社会消防技术服务管理规定 （二）分级和条件 消防设施维护保养检测机构 一级、二级和三级 消防安全评估机构 一级和二级 （三）资质许可程序 资质审批机构：省级公安机关消防机构 拟批一级资质：公安部消防局书面复核 资质证书有效期：3 届满续期：有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请。
第四节 规范性文件 一、《注册消防工程师制度暂行规定》 注册执业：取得注册消防工程师资格证书的人员，经注册方可以相应级别注册消防工程师名义执 执业范围：注册消防工程师应当在一个经批准的消防技术服务机构或者消防安全重点单位，开展与该机构业务范围和本人资格级别相符的消防安全技术执业活动。
执业活动：消防安全技术执业活动主要包括消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与技术 培训、消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析、公安部或省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。
注册消防工程师权利 注册消防工程师义务 注册消防工程师享有使用注册消防工程师称谓 履行岗位职责，保证消防安全技术执业活动质量，并承担相应责任 对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告，并向本级别注册审批部门或者 上级主管部门报告 履行遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密 【2015年真题】消防技术服务机构的执业人员，依法获得相应的（）后，方可执业。
第二章 注册消防工程师职业道德 大纲要求 根据《消防法》、《社会消防技术服务管理规定》和《注册消防工程师制度暂行规定》，确认注册消防工程师执业活动的合法性和注册消防工程师履行义务的情况，确认规范注册消防工程师执业行为和 职业道德修养的基本原则和方法，分析、判断注册消防工程师执业行为的法律责任。
第一节 注册消防工程师职业道德概述 第二节 注册消防工程师职业道德的原则 一、注册消防工程师职业道德原则的特点 (一)本质性(二)基准性(三)稳定性(四)独特性 基本温度 二、注册消防工程师职业道德原则的作用 (一)注册消防工程师职业道德原则对于注册消防工程师职业道德规范具有指导、制约作用 (二)注册消防工程师职业道德原则是注册消防工程师处理职业关系最基本的出发点和归宿 三、注册消防工程师职业道德的根本原则 (一)维护公共安全原则(二)诚实守信原则 第19页/共505页 围城 第三节 注册消防工程师职业道德基本规范 爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。
可提供医保+IPhone 第四节 注册消防工程师职业道德修养 职业道德修养的内容：政治理论修养、业务知识修养、人生观的修养、职业道德品质修养。
野人 执政 职业道德修养的途径和方法：自我反思、向榜样学习、坚持“慎独”、提高道德选择能力。
【2015 年真题】注册消防工程师职业道德最根本的原则是（）和诚实守信。
【2015 年真题】注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、 奉献社会、保守秘密、提高技能和（）。
【2016 年真题】注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养，坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一，“慎独”指的是（）。
“慎独”，即不管所在单位的制度有无规定，也不管有无人 监督，领导管理严不严，都能够自觉地严格要求自己，遵守职业道德原则和规范，坚决杜绝不正之风 和违法乱纪行为。
第二篇 建筑防火检查 第一章 建筑分类和耐火等级检查 第一节 建筑分类 工业建筑 单层、多层及高层的厂房和仓库火灾危险性类别分为甲、乙、丙、丁、戊类; 民用建筑 单层、多层及高层的住宅建筑和公共建筑，其中，高层民用建筑根据其建筑 高度、使用功能和楼层的建筑面积分为一类和二类。
耐火等级 一级、二级、三级、四级。
建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。
对于台阶式地坪，位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时，可分别确定各自的建筑高度； 否则，建筑高度按其中建筑高度最大者确定。
2．建筑层数 建筑层数按建筑的自然层数确定。
3．生产的火灾危险性 生产的火灾危险性根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素进行确定，主要分为甲、乙、 丙、丁、戊等五类。
1)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾 危险性类别按火灾危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的数量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定。
对于丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段 设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于20% 时，按火灾危险性较小的部分确定。
4．储存物品的火灾危险性 储存物品的火灾危险性根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素进行确定，主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类（具体分类见《消防安全技术实务》（第2 版）第二篇第二章相关内容）。
【2015 年真题】2015 日，某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故，造成6人受伤、直接 经济损失9457 万元。
对二甲苯（P-Xylene)是苯的衍生物，有毒，为无色透明液体，简称PX。
二甲苯 类物质闪点为30左右、爆炸下限为1.0%左右，爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙（MESG)或最小点燃电流比（MICR）分级A 级，按引燃温度分组属T1 组，对二甲苯储存火灾危险性属（）类。
【真题解析】对二甲苯类物质闪点为25左右，在储存火灾危险性分类中，闪点小于28的液体第26页/共505页 属于甲类火灾危险性。
同一座仓库或其中同一个防火分区内，要尽量储存一种物品。
名称 高层 单、多层 一类 二类 备注 住宅 建筑 H>54m 27m<H54m H27m 包括设置商业服务网点的住宅 公共建筑 1．H>50m 2．建筑高度24m以上部分，任一楼层建筑面积大于1000m 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑 >24m（仅适用于单 （2）H24m（1）宿舍、公寓的防火要求应符合公共建筑的规定 （2）裙房的防火要求 应符合高层民用建筑 民用建筑防火要求 民用建筑分类 防火要求 居住建筑 住宅建筑 按居住建筑 非住宅类建筑（宿舍、公寓） 按公共建筑 公共建筑 2)对建筑高度大于24m 的单层公共建筑，在实际检查中情况往往比较复杂，可能存在单层和多层 组合建造的情况，难以确定是按单层建筑、多层建筑还是高层建筑进行检查。
这时需要根据建筑各使用功能的层数和建筑高度综合确定。
3)在实际建筑防火检查中，如遇到规范中未列举的建筑，需要根据建筑功能的具体情况，通过类比划分的标准确定建筑类别。
6．汽车库、修车库、停车场的类别 汽车库、修车库、停车场类别根据停车（车位）数量和总建筑面积进行确定，主要分为、、 汽车库停车数量/ >300151~300 51~150 50 总建筑面积 S>100005000<S 10000 2000<S5000 S2000 修车库 车位数/个 >15 6~15 S>30001000<S3000 500<S1000 S500 停车场 停车数量/ >400251~400 101~250 100 汽车库、修车库、停车场类别检查时，需要注意： 1)当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时，停车数量计算在汽车库的车辆总数内。
2)室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。
公交汽车的建筑面积可按规定值增加2 数量算、面积不算，公交面积加倍。
例题：下列属于类汽车库的是（） A.屋面露天停车场停车数量100 个，下部汽车库100 个停车位，共用汽车坡道 B.汽车库有200 个停车位 C.屋面露天停车场面积2000m 答案：C第二节 建筑耐火等级 建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能，是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧 性能和最低耐火极限决定的，分为一、二、三、四级。
一、检查内容 1．建筑构件的燃烧性能和耐火极限 建筑构件：墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构建、疏散楼梯、吊顶。
例题：建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。
答案：D 金属结构构件的防火保护措施 防火保护措施 二级耐火等级的散装粮食平房仓 可以采用无防火保护的金属承重构件。